Question: Kun je zeggen of er voor vemrogenschakelaars van 400A nog sprake is van uitschakelcurves B, C, of D

De nominale stroomsterkte, afschakelstroom en de gevoeligheid van de differentieelbeveiliging wordt per type aangegeven op de schema's van de verdeelborden. ### 2.4.4.4. AUTOMATISCHE SCHAKELAARS
#### Omschrijving
Automatische schakelaars betreffen de toestellen die de bescherming tegen kortsluiting en overbelasting verzekeren. In principe wordt elke stroombaan beveiligd door een meerpolige automaat. #### Materiaal
De automatische schakelaars zijn conform NBN C 61-898 - Automatische schakelaars voor huishoudelijke installaties en dergelijke voor bescherming tegen overstromen + addenda (2009).
Zij zijn van het thermomagnetische type, hun respectievelijk onderbrekingsvermogen is aangepast aan het gebruik binnen de installatie. Zij zijn 1-, 2-, 3- en 4-polig en behoren tot een stroom van 1 tot 63 A. Zij zijn vastklikbaar op een symmetrische DIN-rail en langs beide zijden voorzien van een mantelklem tot 25 mm2. Tevens draden van verschillende doorsnede moeten kunnen aangesloten worden. In huishoudelijke lokalen of plaatsen mag de te verwachten éénfasige kortsluitstroom aan de uitgangsklemmen van de eerste reeks beschermingsinrichtingen tegen overstroom, geplaatst na de algemene automatische differentieelschakelaar, niet groter zijn dan 3000 A. De beschermingsinrichtingen geplaatst voor dit punt hebben, hetzij een minimum-onderbrekingsvermogen en, indien van toepassing een minimum schakelvermogen, hetzij een minimumweerstand tegen kortsluiting zoals bepaald in de desbetreffende voor KB gehomologeerde norm.
De bescherming tegen overstroom en de automatische differentieelschakelaar, 3000 A op 230V éénfasig, voor de aansluitautomaat 6000 A. De selectiviteit tussen de automatische schakelaars en de stroomopwaarts geïnstalleerde smeltveiligheid moet verzekerd zijn, dit wil zeggen dat de I2t waarde van de smeltveiligheid over de smeltijd groter moet zijn dan de totale I2t waarde van de automatische schakelaars voor alle waarden van de mogelijk optredende kortsluitstromen. 2.4.5. Andere modulaire toestellen
Omschrijving
De modulaire toestellen dienen geschikt voor DIN-rail bevestiging.
De toestellen dienen gekozen te worden in functie van de elektrische installatie.
Alle sturingen dienen aan stuurzijde uitgevoerd te worden in 24 VDC tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2.4.5.1. Schakelklokken
Met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de schakelklokken:
* Schakelklok met weekprogramma
* Astronomische schakelfunctie (automatische berekening van de zonsopgangs- en -ondergangstijden voor het hele jaar)
* Astro-tijden omkeerbaar (s avonds AAN - 's morgens UIT of s avonds UIT - 's morgens AAN) of deactiveerbaar
* Simulatie van de schakeltijden (berekende Astrotijden en geprogrammeerde AAN/UIT-schakelingen)
* 1 kanaal
* 56 geheugenplaatsen
* Vakantieprogramma
* Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
* Schakelklokken zijn geschikt voor DIN rail bevestiging 2.4.5.2. Contactoren
Zijn overeenkomstig de norm NBN C63-158/1. Nominale stroomsterkte en aantal polen zoals vermeld op het
schema indien aanwezig. DIN rail bevestiging. 2.4.5.3. Teleruptoren
Materiaal
Het betreft afstandsschakelaars aangewend voor de ontsteking van verlichting vanuit meerdere
bedieningspunten, cascadebediening en/of het sequentieel aansturen van verschillende verlichtingsringen. De
bijhorende schakelpunten zijn elektronische drukknoppen (impuls-schakelaars), bediend d.m.v. een enkel druk
op de knop; zij voldoen aan de voorschriften van NBN C 61-141 en NBN EN 60-669. Schakelrelais voor
huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - elektronische schakelaars (2001). De
bijhorende teleruptoren (relais) volgens NBN EN 60669-2-2(1998) worden opgesteld in de verdeelkast. Ze zijn
van het modulaire type, bestemd voor bevestiging op DIN-rail. Ze zijn geschikt voor 230 V-16A en/of 36A en
afhankelijk van het te schakelen vermogen bijvoorbeeld voorzien van 2 x contactoren. De bedieningsspanning is
230V. Studie en bedieningsschema zijn voor te leggen aan de ontwerper.
Specificaties
Type: modulair voor bevestiging op DIN-rail
Bedieningsfunctie: volgens aanduiding elektrisch schema
Schakelaars: inbouw 2.4.5.4. Transformatoren
Tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde transformator voor DIN-rail bevestiging. Secundaire spanning is in
functie van de aan te sluiten apparatuur. Primaire en secundaire zijn galvanisch gescheiden. 2.4.5.5. Enkelfasige voedingen
Tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde enkelfasige voeding voor DIN-rail bevestiging. De voeding is
gestabiliseerd en gefilterd. Ingangspanning 230V, uitgangspanning afhankelijk van aan te sluiten apparatuur. 2.4.5.6. Meettoestellen ### 2.4.5.6.1. Energiemeter

**Materiaal**
De energieteller, de welke de elektrische energie meet die verbruikt wordt door een enkel - of driefasige kring stroomafwaarts van de meting van de energieleverancier. Deze geeft het verbruik weer in kWh en/of kVAr van de verbruikte energie. Beantwoordt tevens aan de volgende normen IEC 62053-21/23, IEC 62053-21 en/of IEC 62053-23.

Alle borden dienen uitgerust te worden met energiemetingen, aangesloten op het GBS-systeem. Welke op zijn beurt gekoppeld wordt met het Energis cloud platform.

**Standardisatie KMDA:**
Merk meters: Lingg & Janke

**Karakteristieken:**
* Bidirectionele 3-fase elektriciteitsmeter
* Actieve & reactieve energie, actief & reactief vermogen, spanning, stroom, vermogensfactor, 4 tarieven
* Stroomtransformatorverhouding selecteerbaar voor 1A (max. 4000/1) en max 5A (max. 20000/5)
* 8 extra schakeluitgangen
* Met geïntegreerde KNX-buskoppeling, inclusief KNX Quick
* Programmeerbaar via PC met coderings-schakelaars ingesteld op 0
* CE-toepassing: EZD, EW, SW, de, de K2 korrelig, type 9a
* Type : modulair voor bevestiging op DIN-rail

**Toepassing**
Verdeelborden


Question: Kun je zeggen of er voor vemrogenschakelaars van 400A nog sprake is van uitschakelcurves B, C, of D

De tuimelschakelaars, drukknoppen en verklikkerlichten dragen het CE merkteken en voldoen aan de voorschriften van het AREI en beantwoorden aan NBN C 61-111, NBN EN 60669-1- en/of NBN EN 60669-2 voor de elektromechanische schakelaars. Van alle voorziene types schakelaars wordt vooraf een model ter goedkeuring voorgelegd.
De schakelaars zijn van het type 10 A bij 250 V en zijn getwinteld. Bij de tuimelschakelaars, van het type grote bedieningswip kan de bedieningswip alleen verwijderd worden met behulp van een schroevendraaier. Waar verschillende schakelaars van op een zelfde bediening worden, worden zij in samenspraak met de ontwerper verticaal of horizontaal t.o.v. elkaar opgesteld, gebruik makend van aangepaste afdekplaatjes, evenwel steeds tot drie, waar vereist meer gebruikt worden gemaakt van halve schakelaars.
De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdiepte bedraagt minimum 26 mm. Waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, ... worden opbouwdozen opbouwschakelaars voorzien.
De vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In wasplaatsen en badkamers mag het gewone spatwaterdichte type gebruikt worden ingeval van inbouwinstallaties. Bij opbouwinstallaties hebben zij minstens een beschermingsgraad IP-44, volgens NBN C 20-529 (1992/2000). De uitgangen worden voorzien van wartels en rubberringen. De dekselschroeven zijn van een roestbestendig materiaal. Op specifieke uitrustingen (carports, buitenbergingen, buitenplaatsen, ...) kunnen aanvullende voorschriften van toepassing zijn.
Indien het gebruik van drukknoppen met permanent lampje is voorgeschreven, moeten deze aangesloten worden op een driedraadsaadleiding waarvan één fasegeleider rechtstreeks aan het controlelampje aangelegd wordt.
Lichtpunten waarbij de bediening voorzien is vanuit meer dan 3 plaatsen, kunnen door teleruptoren (relaisschakeling) worden bediend.
Alle schakelaars opgesteld buiten het te verlichten lokaal (badkamer, toilet, bergingen, garage, ...) worden standaard voorzien van een ingebouwd verklikkerlampje. Standaard voorziening
Verlichting en stopcontacten mogen in bijzondere gevallen gemengd opgesteld worden, waarbij één verlichtingskring wordt gelijkgesteld met één stopcontact. De aannemer elektriciteit zal zich, ongeacht de uitvoeringsplannen, steeds vergewissen van de juiste opstelling van de schakelaars t.o.v. de draairichting van de deuren. Ingebouwde ansluitende bepangingen in vraag architect worden zo geplaatst met de as op 110 cm boven de vloerafwerking en op circa 20 cm van de deurlijsten. In de natte ruimten mogen de schakelaars niet bereikbaar zijn vanuit badkuip of douche, de in aanmerking genomen veiligheidsruimte dient conform te zijn met het AREI. ### 3.8.1. Schakelaars en inbouwdozen

De schakelaars en inbouwdozen dragen het CEBEC-goedkeurmerk.
Alle schakelaars zijn van het type inbouwplaat grote bedieningswip. De inbouwdiepte bedraagt max 20 mm.
De sokkel is niet gemaakt uit een thermoplast.
Het inbouwraam is 1mm dik en voorzien van nodige ribben ter versteviging van het frame. Langs elke zijde heeft het raam sleuven voor bevestiging in inbouwdozen met schroeven. De inbouwramen zijn zo ontworpen dat men ze gemakkelijk horizontaal en vertikaal kan uitlijnen op een centerafstand van vertikaal 60 mm of 71 mm en horizontaal op 71 mm.
De bevestigingsklauwen zijn van staal, geplooid in U vorm, met scherpe uitgekapte punten. Ze hebben een min inbouwdiepte van 30 mm. Ze keren volledig terug bij het losschroeven. Er zijn tevens 4 sleuven voorzien met schroefjes voor bevestiging in een inbouwdoos en tevens 4 bevestigaten voor montage op panelen.
De schakelaar is uitgerust met kooiklemmen met onverliesbare schroeven OF met insteekklemmen.
De aansluitklemmen kunnen tot 2 x 2,5 mm² draad bevatten. De klemmenaanduiding en het schakelsymbool zijn op de voorzijde onuitwisbaar aangebracht.
De sokkel is voorzien van nissen voor integratie van een verlichtingselement.

Zij worden op 1,10 m boven de afgewerkte vloer of zoals aangegeven op de plans geplaatst. De bedieningstoets is verzonken in de afdekplaat en het geheel is in de massa gekleurd in het wit.
Voor de plaatsing in holle wanden of in installatiekanalen is het gebruik van aangepaste inbouwdozen verplicht.
De schakelaars voor de installatiekanalen hebben dezelfde RAL kleur als het installatiekanaal (wit).
De afwerkplaats zijn in de massa gekleurd, zijn IP44, na montage en er is een slagvastheid IK06 gegarandeerd.
De kunststofonderdelen voldoen aan de gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. ### 3.8.2. Opbouwschakelaars en contactdozen

**Meting**
meeteenheid: per stuk
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

De toestellen voldoen aan de richtlijnen van NBN EN 60669-1 en zijn CEBEC goedgekeurd.
* De opbouwdoos wordt gebruikt voor de opbouwmontage van een inbouwapparaat. Zij moeten leverbaar zijn in enkel en dubbele uitvoering.
* Voldoen aan de beschrijving van de inbouwschakelaars en inbouwcontactdozen
* Kleur wit, voor het noodnet wordt een rode graverplaat aangebracht. ### 3.8.3. Druknoppen

**Meting**
meeteenheid: per stuk
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

**Omschrijving**
De druknoppen zijn van een kaliber van 10 A.
Gegroepeerde druknoppen worden zo veel mogelijk in 1 afdekplaat geplaatst. Zie de voorschriften voor de schakelaars. Alle druknoppen worden ter hoogte van de schakelaars geplaatst.
De drukknop voor de verlichting van de technische zone, bovendaks en het noodstroomlokaal geeft licht voor 30min (instelbaar), nadat gaat de verlichting automatisch uit.
Opgebouwd zijn ze van versterkt, gegoten, isolerend materiaal, van grijze tint, van het spatwaterdichte type.


Question: Moet er oven brandhaspels altijd een noodverlichting voorzien worden? In welke norm vind ik hier info over

Nog buitenverlichting toe te voegen bij uitrit van de ambulance. Ook de vluchttrap moet van noodverlichting voorzien worden.


Question: Moet er oven brandhaspels altijd een noodverlichting voorzien worden? In welke norm vind ik hier info over

REFERENTIENORMEN

| Norm | Omschrijving |
|---|---|
| NBN 16 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1999) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouwverlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 60598 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN EN 60598-2-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2003) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2 : Bijzondere regels - Sectie 2 : Inbouwarmaturen (2000) |
| NBN EN 60598-2-3 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3 : Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- en straatverlichting (2003) |
| NBN C 20-529 | Beschermingsgraden gegeven door de omhulling (IP-Code) (1992) + add 1(2000) |
| NBN EN 60825-1 | Veiligheid van laserproducten, klassificatie van apparatuur, eisen en gebruikershandleiding (2003) |
| NBN EN 1838 | Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (1999) |
| NBN L 14-001 & 002 | Binnenverlichting van de gebouwen (1974) |
| NBN EN 60592-1 | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (2003) |
| NBN EN 12193 | Sportverlichting (2008) |
| NBN EN 1838 | Veiligheidsverlichting (2013) |
| EN 12464-1 | werkplekverlichting (2002) |
| ISO 3864-1 en ISO 3864-2 | (Fotografische eisen pictogrammen veiligheidsverlichting) |
| EN ISO 7010 | (ontwerp pictogrammen veiligheidsverlichting) | ALGEMENE BEPALINGEN
De toestellen dienen volledig nieuw en recent van bouw te zijn en dragen het CEBEC keurmerk. Van ieder type toestel wordt een exemplaar wordt voorgesteld dan beschreven in het lastenboek. Deze studie wordt opgemaakt per lokaal en bevat zowel de gewone verlichting als de veiligheidsverlichting. De studie wordt uitgewerkt op basis van dezelfde voorwaarden als de studie van het ingenieursbureau planning, houdend met lichtsterkte, lichtverdeling en UGR. Deze studies worden indien nodig aangepast, net zolang tot het geheel van technische fiches en lichtstudies wordt goedgekeurd door de Opdrachtgever, Architect en Ingenieursbureau.

De bijhorende opgeleide verlichtingsteksten, luminanties en verblinding indexen kunnen worden opgelegd, overeenkomstig de methode, zoals uiteengezet in de norm NBN L 14-002.
De vereiste beschermingsgraden van de armaturen (IP-code volgens NBN C 20-529(1992/2000)) stemmen minimaal overeen met de respectievelijke eisen van het A.R.E.I. UITVOERING

REFERENTIENORMEN

| Norm | Omschrijving |
|---|---|
| NBN L 15-001 | Binnenverlichting van de gebouwen - Algemene principes + addendum (1972) |
| NBN L 13-002 | Dagverlichting van gebouwen - Voortbepaling van de daglicht-verlichtingssterkte bij overtrokken hemel (benaderende grafische methode) (1972) |
| NBN L 13-004 | Verlichting van de sportzalen OUD (1981) |
| NBN EN 12665 | Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de verlichting (2002) |
| NBN L 13-002 | Methoden voor voortbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in besloten ruimten (1974/1975) |
| NBN L 15-001 | Leidraad voor verlichting van openbare wegen (1980) |
| NBN L 18-002 | Aanbevelingen voor horizontale gevels van openbare verlichting (1988) |
| NBN L 18-003 | Bogen van goed vakmanschap voor verlichting van ondergrondse wegtunnels en doorgangen (1998) |NBN ISD/IIS 6242-4 - Gebouwen - Uitdrukking van gebruikerseisen - Deel 4 - Verlichtingseisen (1992) BEVESTIGING & AANSLUITING
De juiste opstelling van de toestellen stemt overeen met de aanduidingen op plan en/of wordt ter plaatse met de architect besproken. Van elk type toestel kan een modelopstelling gevraagd worden zonder bijkomende kosten.
De plaatsing van de toestellen gebeurt in functie van de situatie :
- inbouwtoestellen in verlaagde plafonds;
- montage rechtstreeks op de plafonds;
- wandmontage;
- montage op voedingsrails.
Bij wandmontage en rechtstreekse plafondmontage worden de toestellen stevig bevestigd in de wand of het plafond. De ophanging van de toestellen zal onder geen beding verzekerd worden door ophanging aan de geleiders.
Indien armaturen op een andere manier worden bevestigd dan de voorziene manier, mag dit enkel gebeuren indien de IP-graad kan worden gegarandeerd in de nieuwe bevestigingstoestand.
Inbouwtoestellen dienen afgesteld te zijn op het type verlaagd plafond. Zwaardere toestellen in verlaagde plafonds worden door middel van bevestigingshaken of draagklemmen bijkomend bevestigd aan de bovenliggende draagstructuur. De plaatsing van de inbouwtoestellen zal gebeuren in coördinatie met de aannemer verlaagd plafond. Risico op plaatselijke oververhitting dienen voorkomen m.o.v. een aangepaste, brandwerende isolatie. De plaatsing gebeurt conform NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - Deel 2. Bijzondere regels - Sectie twee. Inbouw verlichtingstoestellen (1990).
Alle verlichtingstoestellen, met uitzondering van deze met veiligheidsklasse II en te zullen verbonden worden met de aardverbindings k.m., een geleider evenwaardig in doorsnede en geplaatst in dezelfde buis of kabel als de voedingsleidingen.
Voor de oplevering worden de toestellen van hun eventuele bescherming ontdaan en gereinigd.
Lichtpunten waar een armatuur is voor voorzien, moet voorzien worden van een standaard lichtsocket waarin een lamp kan worden geplaatst. 2.7.1. Lichtberekeningen
Omschrijving
De aannemer zal voor de uitvoering der werken een volledige lichtstudie ter goedkeuring voorleggen aan Opdrachtgever, Architect en Ingenieursbureau, en dit samen met de technische fiches van de voorgestelde armaturen indien een ander armatuur wordt voorgesteld dan beschreven in het lastenboek. Deze studie wordt opgemaakt per lokaal en bevat zowel de gewone verlichting als de veiligheidsverlichting. De studies worden uitwerken op basis van dezelfde voorwaarden als de studie van het ingenieursbureau planning, houdend met lichtsterkte, lichtverdeling en UGR. Deze studies worden indien nodig aangepast, net zolang tot het geheel van technische fiches en lichtstudies wordt goedgekeurd door de Opdrachtgever, Architect en Ingenieursbureau.


Question: Moet er oven brandhaspels altijd een noodverlichting voorzien worden? In welke norm vind ik hier info over

MATERIALEN REFERENTIENORMEN
| NBN | Description |
|---|---|
| NBN 01 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1989) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouw Verlichtingstoestellen (1990) |
| NBN EN 60598-2-4 | Verlichtingstoestellen |
| NBN EN 60598-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2000) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingstoestellen - Deel 2 : Bijzondere regels - Sectie 2 : Inbouwarmaturen (2000) |
| NBN EN 60598-2-3 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3 : Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- en straatverlichting (2003) |
| NBN C 20-520 | Beschermingsgraden tegen de invloed van buitenaf (IP-Code) (1992) + add 1(2000) |
| NBN EN 60061 | Lampvoeten & -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid & veiligheid 1-3 (2003) |
| NBN EN 1034 | Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (1999) |
| NBN L 13-001 & 002 | Binnenverlichting van de gebouwen (1974) |
| NBN EN 12193 | Sportverlichting (2008) |
| NBN EN 1838 | Veiligheidsverlichting (2013) |
| EN 12464-1 en 2 | Werkplaatsverlichting | ALGEMENE
De toestellen dienen volledig nieuw en recent van bouw te zijn en dragen het CE merkteken. Van ieder type toestel wordt een exemplaar ter goedkeuring voorgelegd, met vermelding van de technische goedkeuring, desgevallende lichtspecificaties, evenals de juiste afmetingen. Het bestuur houdt zich het recht voor meer dan één model ter keuze te eisen.
De toestellen en hun inbouwdozen zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met de plafondafwerking waarin zij dienen te worden geplaatst. Zij zijn ontworpen om te kunnen worden opgebouwd / ingebouwd zonder enige vorm van schade te veroorzaken aan de afbouw door oververhitting.
In de armaturen zijn de nodige klemmen voorzien voor aansluiting op de stroomkring en aardgeleider. Desgevallend opzettelijk verlichtingsprojecten, luminanties en verblindingsindex kunnen worden opgevraagd overeenkomstig de LIZ-methode, zoals uiteengezet in de norm NBN L 13-002.
De vereiste beschermingsgraden van de armaturen (IP-Code volgens NBN C 20-529(1992/2000)) stemmen minimaal overeen met de respectievelijke eisen van het A.R.E.I. Uitvoering REFERENTIENORMEN
| NBN | Description |
|---|---|
| NBN L 13-001 | Binnenverlichting van de gebouwen - Algemene principes + addendum (1972) |
| NBN L 13-002 | Dagverlichting van gebouwen - Voorafbepaling van de daglicht-verlichtingssterkte bij overtrokken hemel (benaderende grafische methode) (1972) |
| NBN L 13-004 | Verlichting van de Sportzalen OUD (1981) |
| NBN EN 12665 | Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de verlichting (2002) |
| NBN L 13-002 | Methoden ter voorafbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in gesloten ruimten (oud 1975) |
| NBN L 18-001 | Leidraad voor verlichting van openbare wegen (1980) |
| NBN L 18-002 | Aanbevelingen voor gezonde gegevens van openbare verlichting (1988) |
| NBN L 18-003 | Regels van goed vakmanschap voor verlichting van ondergrondse wegtunnels en doorgangen (1998) |
| NBN ISO/DIS 6242-4 | Gebouwen - Uitdrukking van gebruikerseisen - Deel 4 : Verlichtingseisen (1992) | BEVESTIGING & AANSLUITING
De juiste opstelling van de toestellen stemt overeen met de aanduidingen op plan en/of wordt ter plaatse met de architect besproken. Van elk type toestel kan een modelopstelling gevraagd wordenzonder bijkomende kosten.
De plaatsing van de toestellen gebeurt in functie van de situatie :
- montage rechtstreeks op de plafonds;
- inbouwtoestellen in verlaagde plafonds;
- wandmontage;
- montage op voedingsrails;
Bij wandmontage en rechtstreekse plafondmontage worden de toestellen stevig bevestigd in de wand
of het plafond. De ophanging van de toestellen zal onder geen beding verzekerd worden door
ophanging aan de leidingen.
Indien armaturen op een andere manier worden bevestigd dan de voorziene manier, mag dit enkel
gebeuren indien de IP-graad kan worden gegarandeerd in de nieuwe bevestigingstoestand.
Inbouwtoestellen dienen afgedicht te zijn op het type verlaagd plafond. Alle toestellen in verlaagde
plafonds worden door middel van bevestigingshaken of draagklemmen bijkomend bevestigd aan de
bovengelegen draagstructuur. De plaatsing van de inbouwtoestellen zal gebeuren in coördinatie met
de aannemer verlaagd plafond. Risico's op plaatselijke oververhitting dienen voorkomen d.m.v. een
aangepaste brandwerende isolatie. De plaatsing gebeurt conform NBN EN 1838:2 en
Verlichtingstoestellen, Deel 2: Bijzondere regels, Sectie twee: nieuwe verlichtingstoestellen (1990).
Alle verlichtingstoestellen, met uitzondering van deze met veiligheidsklasse II en III, zullen verbonden
worden met de aardverbinding d.m.v. een geleider evenwaardig in doorsnede en geplaatst in dezelfde
buis of kabel als de voedingsdraden.
Voor de oplevering worden de toestellen van hun eventuele bescherming ontdaan en gereinigd. 2.8.1. Lichtberekeningen
De aannemer zal voor de uitvoering van werken een volledige lichtstudie ter goedkeuring voorleggen
aan Opdrachtgever, Architect en Ingenieursbureau en dit samen met de technische fiches van de
voorgestelde armaturen indien een ander armatuur wordt voorgesteld dan beschreven in het
lastenboek. De studie wordt opgemaakt per lokaal en bevat zowel de gewone verlichting als de
veiligheidsverlichting. De studies worden berekend op basis van dezelfde voorwaarden als de studie
van het ingenieursbureau rekening houdend met lichtsterkte, uitvoerdeling en UGR. Deze studies
worden indien nodig aangepast, net zolang tot het geheel van technische fiches en lichtstudies wordt
goedgekeurd door de Opdrachtgever, Architect en Ingenieursbureau.
Meting
Meeteenheid: Pro Memorie (PM).


Question: Moet er oven brandhaspels altijd een noodverlichting voorzien worden? In welke norm vind ik hier info over

2.7.22. Verlichting/type VV5
Meting
Meeteenheid: per stuk, incl bevestigingsmateriaal
aard van de overeenkomst: Fortafaire Hoeveelheid (FH)

Specificaties
LED emergency luminaire for wall-mounted escape route lighting with min. 1 lux compliant to EN 1838: 2 x 3 W LEDs; daylight white 6.500 K; lenses of polymethylmethacrylate; wall surface-mounted luminaire; Screw mounting of the gear tray and IP65 cover; graphite grey (RAL 7024); weather-resistant diecast aluminium housing; powder coated, with safety glass pane; sealed with silicone; suitable for the unprotected outdoor area (no rain cover necessary); luminaire with local battery supply for 1 hr. emergency lighting in maintained or non-maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI, display of luminaire status via status LED; battery heating; DALI interface for addressing, addressing also alternatively feasible visually or via EZ-addressing; maintained mode: -20 °C to +30 °C, non-maintained mode: -20 °C to +35 °C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz. Luminaire input power: 3.4 W. Non-maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface, SC1; Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm². Room height 2.2-3.5 m.
* Montage: Wandmontage
* Luminaire luminous flux: 360 lm
* Luminaire input power: 3.4 W
* Colour temperature: 6500 K
* IP65
* IK08
* Dimensions: 190 x 115 x 190 mm
* Weight: 2.03 kg

Toepassing
Volgens aanduiding op de plannen. Buitenzijde deuren. 2.8. Data & Telefonie
Omschrijving
De werken begrepen in deze aanmerking, omvatten het plaatsen van 2 dubbele stopcontacten voor de datakabel op aparte circuits en de nodige kabelwegen voor de data-bekabeling. hiervoor worden alle structurele zaken bedoeld om het trekken van kabels mogelijk te maken. volgende zaken zijn hier onderdeel van:
* Muurdoorvoeren,
* Kabelbanen,
* Wandgoten,
* ... 2.9. HDMI

2.9.1. HDMI-kabel
Meting
Meeteenheid: bekabeling per lopende meter(incl. afmontage 2-zijdig, exclusief kniplengte).
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Omschrijving
Op iedere positie van een beamer/TV scherm zal een HDMI-connector voorzien worden. Deze dient doorverbonden te zijn door middel van halogeenvrije HDMI-kabel tot in de HDMI outlet aan de vergadertafel/vloerpot. 2.9.2. HDMI-outlet
Meting
Meeteenheid: per stuk, opgesplitst per type
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Omschrijving
Afwerkingsset met HDMI-aansluiting. Dit product wordt gebruikt om een computer met een projector of TV-scherm te verbinden. De achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een HDMI-connectie waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten. Te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met schroef- of klauwbevestiging. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
* Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
* Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
* De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij. 2.10. Branddetectie
Omschrijving
De post "branddetectie" omvat alle werken en leveringen voor de realisatie van een bedrijfsklare brandmeldinstallatie. De uitvoering gebeurt in coördinatie met hoofdstuk 67 brandbestrijdingsinstallaties. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitlijsting in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten, alle noodzakelijke installatieonderdelen, t.t.z. centrale eenheid, noodvoeding, bekabeling, automatische melders, handmelders, signaalgevers, e.d.. Materiaal & Uitvoering
REFERENTIENORMEN
Koninklijk van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; met de laatste wijzigingen: 19 december 1997 (BS 30.12.97) + Wijziging van 7 april 2003 (BS 15.05.2003)
| NBN EN 50130 - Alarmsystemen (1996) |
| NBN EN 50130, onderdeell 1 en 2 "Opsommingen van installaties voor automatische brandmelding" |
| NBN S 21-100-1:2015 Branddetectie- en brandmeldsystemen |
| NBN S21 - 200 Brandbeveiliging in gebouwen schoolgebouwen |
| NBN S21-208-1: 2014(N) |
| NBN S 21-208-3 - Brandbeveiliging - Verlichtingsopeningen in binnentrappenhuizen |
| NBN S 21-208-4 - Brandbeveiliging in gebouwen - Ontwerp van de RWA in gesloten parkeergebouwen |
| NEN 6093: A1 (2004) Beoordeling RWA |
| NEN 6098 (1995) - Brandveiligheid van gebouwen - Beoordeling van RWA-installaties |
| NBN S 21-208-5 Brandbeveiliging van gebouwen - Ontwerp en berekening van RWA Deel 1 - Grote onverdeelde binnenruimten met één bouwlaag |
| NBN EN 12101-2 (2004) - Automatische rook-en warmteafvoer |
| NBN CEN TS 54-14 - Richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud (2004) |
| NBN EN 501230-4/A2 EMC: immuniteitseisen voor componenten van brand- inbraak-en sociale alarmsystemen |
| EN 54-1: Brandmeldsystemen Inleiding/Deel 1: Inleiding |
| EN 54-2: Automatische brandmeldinstallaties - Deel 2: Brandmeldcentrale |
| EN 54-3: Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur: Akoestische signaalgevers |
| EN 54-4: Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4: Energievoorziening |
| EN 54-5: Thermische melders. Puntmelders |
| EN 54-6: Thermische detector - Vaste temperatuurdetector zonder statisch element |
| EN 54-7: Rookmelders. Puntmelders werkend volgens het strooilicht-verschuivings- of ionisatieprincipe |
| EN 54-8: Warmtemelders met hoge temperatuurdrempel |
| EN 54-10: Handbrandmelders |
| EN 54-12: Rookmelders, lijnvormige - optische detectoren met lichtstraal |
| prEN 54-13 - Systeemeisen en beoordeling van de compatibiliteit | Functionele vereisten
Een meld- en alarminstallatie beslaat alle ruimten van het gebouw, behalve de door de overheid toegestane uitzonderingen. Wanneer meerdere gebouwen op hetzelfde perceel een functioneel geheel vormen, dienen zij als één geheel beschouwd te worden voor de meld- en alarminstallatie. Keuring
De installatie dient ontworpen en geïnstalleerd te worden door een bevoegd bedrijf volgens de regels van goed vakmanschap. Een certificering van het bedrijf door een terzake geaccrediteerde instelling (zoals BVBB-ANPI of BOSC) geldt als een bewijs van bevoegdheid en wordt bij installaties met automatische brandmelding verplicht getest. De installatie zal bij oplevering nagezien worden in conformiteit met onder toezicht van een geaccrediteerde certificatie-instelling (zoals BVBB-ANPI). Systeem en attesten ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. De keuring van de installatie gebeurt volgens de norm. 2.10.1 Centrale eenheid
Omschrijving
De centrale eenheid zal geplaatst worden in de technische ruimte +1. Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP)
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). Materialen & Uitvoering
Elke brandmeldinstallatie moet voorzien zijn van een centrale eenheid met bedieningseenheid.
De centrale eenheid is de apparatuur waarmee de alarmafgevers georganiseerd worden voorzien van spanning of een ontruimingssignaal, en die wordt gebruikt om:
- signalen te ontvangen van de aangesloten melders, sensoren en installaties;
- akoestisch en visueel weer te geven dat er een alarmsignaal is aangestuurd;
- het correct functioneren van de installatie te bewaken en akoestisch en visueel iedere storing te signaleren (ook kortsluiting, onderbreking van transmissiewegen, of storing in de energievoorziening);
- in staat te storingen door te geven via de doormeldapparatuur naar een ontvangststation voor storingsmeldingen.
Volgende types centrales beantwoorden aan deze vereisten:
- centrale met een keuringscertificaat dat bepaalt dat ze beantwoordt aan de norm NBN S 21-100.
- centrale met een CE - markering die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-2.
De opzegduur en/of andere aanwezige onderdelen in het systeem moeten compatibel zijn; dat wil zeggen dat de onderdelen in het netwerk en op elkaar aangesloten kunnen worden en op elkaar zijn aangepast, dat het gehele systeem als één eenheid kan functioneren, waarbij alle afzonderlijke onderdelen binnen hun specificaties blijven werken. De compatibiliteit kan worden vastgelegd door een keuringscertificaat of door toepassing van de norm prEN 54-13.
De bedieningselementen voor het handmatig bedienen van het alarm moeten worden beveiligd tegen een eventuele oneigenlijke bediening. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een extra voorziening aan te brengen waardoor er ten minste twee handelingen nodig zijn om het alarm in werking te stellen (zoals een transparante deksel dat moet worden opengemaakt om het bedieningselement te kunnen bedienen, of een tweede bedieningselement dat de werking van het eerste bedieningselement bekrachtigt). Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen te bedienen, dan moet men wederzijds worden aangegeven met een korte duidelijke tekst die onuitwisbaar op het bedieningspaneel moet worden aangebracht.
De lokalen waarin zich de centrale eenheid en de bediening bevinden voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de verlichtingssterkte van de algemene verlichting is ten minste 100 lux en ten hoogste 500 lux;
- het omgevingsgeluid overeenstemt met de toonindicatoren;
- de omgevingscondities vallen binnen de beproevingscondities volgens NBN EN 54-2;
- de omgeving is schoon en er is geen gevaar voor extreme verontreiniging of stofopeenhoping;
- de omgeving is droog en er kan geen water binnendringen of vocht (ook condensatie) worden verzameld;
- het risico van mechanische beschadiging is gering;
- het risico voor het ontstaan van een brand is gering;
- aan de voorzijde van de centrale eenheid is voldoende vrije ruimte aanwezig om het bedieningspaneel vanuit de voorzijde te kunnen bedienen, en om eventueel aanwezige draaiende delen van de centrale eenheid geheel te kunnen openen. Specificaties
Het branddetectie systeem (CIE) detectoren, drukknoppen, sirenes en toebehoren zijn van het analoge/adresseerbare type.
Om het gebruik zo eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden moet de CIE of het herhaalbord voorzien van een gebruikers interface met een touchscreen display. Via het touchscreen display heeft men toegang tot menu's van het systeem. De toegangen en mogelijkheden tot de menu's kunnen per gebruiker en profiel afzonderlijk ingesteld worden.
Verder is het touchscreen voorzien van een status aanduiding met essentiële informatie zoals: dag/nacht, primaire voeding, brand alarm, overbruggingen, storingen en communicatie status.De CIE is standaard uitgevoerd met twee of vier lussen (netten) en is verder uit te breiden met lussen of een extra panelen.
De CIE is in netwerk te plaatsen op basis van token ring netwerk waarbij tot maximaal 48 CIE's aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Elk lus element netwerk over een isolator, welke in geval van een kortsluiting, open gaat, zodat het gedeelte waar de kortsluiting zich bevindt, geïsoleerd wordt in de lus. Hiermee zullen de overige lus elementen operationeel blijven. Elke centrale is voorzien van een RS485-BUS waarop min 15 en max 47 herhaalpanelen kunnen worden aangesloten. Met de herhaalpanelen kan een bevoegd persoon de CIE bedienen (toegang tot gebruiker en programmeer niveau, geheugen bekijken, systeem stil zetten, resetten, etc.)
De communicatie ter programmering van de brandcentrale zal opgebouwd worden door P2P dat wil zeggen dat er geen interface nodig is tussen PC of Laptop en brandpaneel.

De behuizing bestaat uit een metalen kast.

De CPU unit bestaat aan de voorzijde uit een min 4 inch en max 11 inch kleuren touchscreen display, status leds voor weergave van brandmelding, waarschuwing (pre-alarm), 230V status, teststand en fout weergave.
En toetsen voor bediening van: LED test, evacuatie toets, onderzoekstijd, interne zoemer te stoppen, sirenes te stoppen en het systeem te herstellen.
Het LCD is tevens voorzien van een scrol toets om meerdere aanwezige alarmen door te scrollen. Een sleutelbediening is aanwezig voor het selecteren van het bedieningsniveau (niveau 1 of niveau 2).

Op de CIE en herhaalborden zal de status van sturingen met koppelingen waaronder gaskleppen, brandkleppen, branddeuren, deuren toegangscontrole, HVAC zonder enige handeling steeds visueel zijn.
In/uit schakelen. Bij resetten van de brandcentrale zullen alle koppelingen automatisch in hun normale werking komen.

Telefoondoormelder: uitwendig bedienbare telefoondoormelder van het type met digitale spraak. Twee verschillende teksten van min. 15 sec lang kunnen opgeslagen worden in een niet-vluchtig elektronisch geheugen met snelle programmeringtijd. De opgeslagen tekst kan niet verstoord worden door storingen op de voedingsspanning. De teksten zijn in te spreken en te beluisteren op de ingebouwde microfoon en luidspreker. ## 2.10.2 Energievoorziening
### Meting
Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) inbegrepen in prijs van de centrale eenheid ### Materialen & Uitvoering
De centrale wordt standaard voorzien van een dubbele energievoorziening.
In principe moet de primaire energie worden geleverd door het openbare elektriciteitsnet of een gelijkwaardig systeem. De tot de alarminstallatie behorende energievoorzieningen moeten daarop via het afzonderlijke eindgroep zijn aangesloten. De voeding moet uitsluitend worden doorverbonden voor dit gebruik en rechtstreeks worden gekoppeld aan het elektriciteitsbord stroomopwaarts de algemene differentieelbeveiliging.
Indien de beveiliging tegen onrechtstreeks contact met de elektrische installatie van het gebouw wordt verzekerd door een differentieelschakelaar, moet de hoofdvoeding worden beschermd door een afzonderlijke differentieelschakelaar naast de algemene differentieelbeveiliging. De gevoeligheid van deze afzonderlijke differentieelschakelaar is 300 mA.
De betreffende groepschakelaar moet zijn aangeduid met de tekst: "NIET UITSCHAKELEN -Alarminstallatie".
De tweede bron moet bestaan uit een accumulatorbatterij die constant opgeladen wordt, stand-by-batterij met automatische en onmiddellijke inwerkingtreding in geval van uitvallen van het elektriciteitsnet. De batterij is in staat de installatie te voeden gedurende minstens 12 uur, gevolgd door een voeding van 15 minuten in alarmtoestand. Volgende types noodvoeding beantwoorden aan deze vereisten:
- Een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN S 21-100, hoofdstuk 4.4.6.
- Een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-4 ### 2.10.3 Bekabeling

#### Meting

Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) inbegrepen in prijs van de detectoren, sirenes, handmelders, gasdetectoren, magneetcontacten #### Materiaal & Uitvoering

De kabelafmetingen zijn aangepast om een abnormale spanningsval te vermijden. Om de mechanische sterkte alsmede de verwerking van de installatie te waarborgen, bedraagt de diameter van de aders minimum 0,6 mm, behoudens bijzondere wettelijke verplichtingen of technische voorschriften bepaald door de leverancier van het materieel. Bij de keuze van de toe te passen signaalkabels moeten de specificaties voor halogeenvrije kabels volgens NBN EN 5027 worden aangehouden, voor zover deze betrekking hebben op de elektrische en mechanische eigenschappen. Alle kabels die tot de alarminstallatie behoren en die met andere kabels gegroepeerd zijn of verward kunnen worden, moeten rood gekleurd zijn, of minimaal om de 5 meter gemerkt.

Kabels in klemmenkasten moeten duidelijk zijn gecodeerd. Tevens moet in de klemmenkast een aansluitschema zijn aangebracht.

In een kabel met stroomkasten die vanuit de centrale eenheid wordt gevoed, mogen geen stroomketens zijn opgenomen die vanuit andere installaties worden gevoed.

Een lus met alarmaignaalgevers mag niet meer dan 10.000 m² vloeroppervlak beveiligen. Er mogen niet meer dan tien alarmeringszones in een lus met alarmsignaalgevers worden ondergebracht. Een storing in de transmissieweg van een alarmeringszone mag de werking van de transmissiewegen van andere alarmeringszones niet beïnvloeden.

Bij een eventuele storing (zowel kortsluiting als draadbreuk) in de transmissieweg naar de alarmsignaalgevers mogen niet meer dan 32 alarmsignaalgevers uitvallen in de betreffende alarmeringszone.

De eis van functiebehoud bij brand geldt voor alle kabels die langer dan 1 minuut na het ontdekken van de brand in werking moeten blijven om het alarmsignaal in stand te houden.

Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud bij brand geldt, moeten gedurende minimaal 30 min na het ontstaan van een brand blijven functioneren. Dit betekent dat binnen 30 min na het ontstaan van een brand geen draadbreuk en/of kortsluiting in de transmissieweg mag ontstaan als gevolg van die brand.

Functiebehoud bij brand is niet vereist voor de transmissiewegen tussen de centrale eenheid enerzijds en de handmelders en/of eventueel aanwezige automatische brandmelders anderzijds, voor zover die continu bewaakt zijn op draadbreuk en kortsluiting.

Om voldoende functiebehoud in de brandfase de kabel te kunnen waarborgen moeten één of meer van de hierna volgende voorzieningen worden toegepast:

*   Een type kabel toepassen waarvan met de beproevingsmethode uit NBN-EN 50200 is aangetoond dat de kabel aan functiebehoud van ten minste 30 minuten heeft. Een kabel met functiebehoud moet volgens de voorschriften van de fabrikant en als volgt worden bevestigd.
*   Een kabel waarvan functiebehoud zo beschermd (bijvoorbeeld door bouwkundige maatregelen) dat deze minimaal 30 minuten na het ontstaan van een brand de transmissieweg blijft functioneren, bijvoorbeeld door het verzinken van de kabels in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm.
*   Door toepassing van een kabel van het vuurbestendige type, categorie FR volgens NBN C 30-004 (2003). ## Branddetectoren

### Meting
Meeteenheid: per stuk
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) ### Materiaal & Uitvoering
De branddetectoren beantwoorden aan de normen NBN EN 54-5, EN 54-8, EN 54-7, EN 54-8, EN 54-10, of EN 54-16. De keuze en de plaatsing van de detectoren gebeurt conform de bepalingen van
* hetzij de norm NBN S 21-100;
* hetzij de bepalingen van de TS 54-14 (2004) - richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud.
Het ontwerp van een installatie met automatische brandmelders dient door een geaccrediteerde certificatie-instelling goedgekeurd te worden. ### Specificaties
#### Optische detectoren
Deze detectoren werken volgens het Tyndall principe dat gebaseerd is op de brekingsindex van het licht. De detectiekamer van de analoge optische rooksensor bestaat uit een LED en een fotodiode. De kamer is zo opgebouwd dat het licht uitgestraald door de LED de fotodiode normaal niet kan bereiken. Wanneer echter rook in de kamer aanwezig is, zullen de rookdeeltjes de lichtstralen reflecteren op de fotodiode. Deze lichtstralen worden omgezet in een elektrisch signaal.
Door toepassing van de 'Flat Response Technology' heeft de optische sensor eenzelfde gevoeligheid voor een wijde variëteit aan ontvlambare materialen. Hierdoor is hij in staat om brandhaarden te detecteren die voorheen enkel door ionische sensoren konden worden gedetecteerd.
Karakteristieken:
* Voedingsspanning: 17 - 46 Vdc
* Stroomverbruik: o Operationeel: 390 µA
  * Lage verbruikersmode: 120 µA
  * Alarm: 19mA
* Werkingstemperatuur: -10 °C tot + 50 °C
* Opslagtemperatuur (RV <80% bij 60 °C): - 30 °C tot + 60 °C
* Relatieve vochtigheid: (bij 40 °C, niet gecondenseerd) < 95% RV
* Beschermingsindex: IP42
* Diameter: 100 mm.
* Hoogte met sokkel: 46 mm
* Kleur: Wit ### Sokkel
De detectoren dienen uitgerust te worden met een sokkel met kortsluitbeveiliging (LED voor indicatie defect)

Karakteristieken:
* Voedingsspanning: 17 - 41 Vdc
* Stroomverbruik: o Operationeel: 50µA
  * Stroom bij kortsluiting: <10mA
  * Max. kortsluitstroom: 1A
* Werkingstemperatuur: -10 °C tot + 50 °C
* Opslagtemperatuur (RV <80% bij 60 °C): - 30 °C tot + 60 °C
* Relatieve vochtigheid: (bij 40 °C, niet gecondenseerd) < 95% RV
* Beschermingsindex: IP42
* Diameter: 100 mm
* Kleur: Wit VESDA Detectoren
Deze detectoren werken op basis van het aspiratie-principe waarbij er continu een constante luchtstroom van uit de ruimte geanalyseerd wordt. Deze detectoren zullen op deze manier brandalarmen genereren nog voordat klassieke detectoren dit zien. De detectoren worden zo voorzien dat ze de individuele rijen datakasten kunnen onderscheiden om zo nog sneller brand te kunnen lokaliseren. Karakteristieken:
* Voedingsspanning: 18 - 30 Vdc
* Vermogen instelbaar afhankelijk van aanzuigdebiet:
    * 7.5W bij laagste setting
    * 15W bij hoogste setting
* Werkingstemperatuur: -20 °C tot + 60 °C
* Luchtvochtigheid: 5-95% RH, non-condensing
* Beschermingsindex: IP40
* Minimaal air flow 20l/m 3.10.5. Handmelders
Meting
Meeteenheid : per stuk
Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal & Uitvoering
De toe te passen handmelders moeten voldoen aan NBN EN 54-11.
De bediening en de uitvoering (zoals vorm, grootte, symbolen en belettering) moet voor alle handmelders binnen een alarmapplicatie het zelfde zijn. Conform EN-54-11 moet de kleur van alle handmelders rood zijn. Handmelders die geen waarschuwing- of alarmsignaal genereren, bv. omdat zij enkel dienen voor de bediening van een blusinstallatie van een rookafzuigsysteem of voor het sluiten van branddeuren moeten een andere kleur hebben, met aangepast pictogram en/of opschrift. Als de inwerkingstelling van een dergelijke installatie het geven van een waarschuwing of een brandalarm impliceert zijn deze handmelders ook rood.
De handmelders moeten voor iedereen direct bereikbaar zijn, en in de nabijheid van brandblusapparaten worden aangebracht. Wanneer geen brandblusapparaten aanwezig zijn, moeten de ontruimingshandmelders in de vluchtwegen op bereikbare plaatsen worden aangebracht, bij voorkeur in de nabijheid van (nood)uitgangen en/of aanwezige draagbare blustoestellen. Bij elke directe uitgang naar buiten wordt een handmelder geplaatst op minder dan 2 m van de uitgang.
Vanaf iedere locatie in het ontruimingsgebied moeten handmelders binnen 30 m bereikbaar zijn . Handmelders moeten op een hoogte tussen 0,9 m en 1,4 m vanaf de vloer worden geplaatst.
Waar nodig moeten handmelders beschermd worden tegen oneigenlijke bediening. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een extra voorziening aan te brengen waardoor er ten minste twee handelingen nodig zijn om het alarm in werking te stellen (zoals een transparant deksel dat moet worden opgelicht om het bedieningselement te kunnen bedienen, of een tweede bedieningselement dat de werking van het eerste bedieningselement bekrachtigt).
Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen te bedienen, dan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst of pictogram dat onuitwisbaar bij de handmelder is aangebracht.


Question: Moet er oven brandhaspels altijd een noodverlichting voorzien worden? In welke norm vind ik hier info over

REFERENTIENORMEN | Standard | Description |
|---|---|
| NBN 01 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| NBN EN 60598 (1989) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouw verlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 60598 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN C 20-530 | Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-Code) (1992) + add (1000) |
| NBN EN 60001 | Lampen en in - houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid & veiligheid 1-3 (2003) |
| NBN EN 1838 | Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (1999) |
| NBN L 14-001 & 002 | Binnenverlichting van de gebouwen (1974) |
| NBN EN 60335-1 | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (2003) |
| NBN EN 12464 | Binnenverlichting (2008) |
| NBN EN 1838 | Veiligheidsverlichting (2013) |
| EN 12464-1 | werkplekverlichting (2002) |
| ISO 3864-1 en ISO 3864-4 | (fotometrische eisen pictogrammen veiligheidsverlichting) |
| ISO EN 7010 | (ontwerp pictogrammen veiligheidsverlichting) |


Question: Moet er oven brandhaspels altijd een noodverlichting voorzien worden? In welke norm vind ik hier info over

Verlichting:
* energie-efficiënte verlichting door het gebruik maken van LED verlichting
* Huishoudtoestellen dragen minimum het energielabel B of C conform de nieuwe energieklassen vanaf 01/03/2021. Werfnormalisatie en terreinverlichting
Indien de bouwplaats moet voorzien worden van de nodige kunstverlichting wanneer moet gewerkt worden voor zonsopgang of na zonsondergang of op plaatsen met ontoereikende natuurlijke verlichting dient men gebruik te maken van LED verlichting.


Question: Moet er oven brandhaspels altijd een noodverlichting voorzien worden? In welke norm vind ik hier info over

### REFERENTIENORMEN

| NBN | Description |
|---|---|
| NBN 01 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1996) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingstoestellen - Deel twee - Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouw verlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 6000 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN C 20-529 | Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-Code) (1992) + add 1 (2000) |
| NBN EN 60431 | Lampen en armaturen, alsmede lampen voor controle van uitwisselbaarheid & veiligheid 1-3 (2003) |
| NBN EN 1838 | Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (1999) |
| NBN L 14-001 & 002 | Binnenverlichting van de gebouwen (1974) |
| NBN EN 60335-1 | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (2003) |
| NBN EN 61535 | Spoorverlichting (2008) |
| NBN EN 1838 | Veiligheidsverlichting (2013) |
| EN 12464-1 | werkplekverlichting (2002) |
| ISO 7040 | ISO 7064 (fotometrische eisen pictogrammen veiligheidsverlichting) |
| EN ISO 7010 | (ontwerp pictogrammen veiligheidsverlichting) | ### ALGEMENE
De toestellen dienen volledig nieuw en recent van bouw te zijn en dragen het CEBEC keurmerk. Van ieder type wordt een exemplaar ter goedkeuring voorgelegd, met vermelding van de technische goedkeuring, desgevallende lichtspecificaties, evenals de juiste afmetingen. Het bestuur houdt zich het recht voor, meer dan één model ter keuze te eisen.
*   De toestellen en hun inbouwdozen zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met de plafondafwerking waarin zij dienen te worden geplaatst. Zij zijn ontworpen en te kunnen worden opgebouwd / ingebouwd zonder enige vorm van schade te veroorzaken aan de plafonds (door overbelasting, ...).
*   In armaturen zijn de nodige klemmen voorzien voor aansluiting op de stroomkring en aardingdoos.
*   Desgevallend opgeleggde verlichtingssterkten, luminanties en verblindingindexen kunnen worden opgevolgd overeenkomstig de EZ-methode, zoals uiteengezet in de norm NBN L 14-002.
*   De vereiste beschermingsgraden van de armaturen (IP-code volgens NBN C 20-529(1992/2000)) stemmen minimaal overeen met de respectievelijke eisen van het A.R.E.I.


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?

aansluiting - 1F+N+PE - voedingskabel
aansluiting - 3F+N+PE - voedingskabel


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?

### Plaating TFO
Nadenken over hoe de TFO afgeladen gaat worden.


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?

De vermogensschakelaars hebben 3 vaste standen: open met scheidingsafstanden, gesloten en geaard. In elk van deze standen belet de bedieningsvergrendeling elke verkeerde bediening.


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?

## 2.6.3.8 Verdeeldozen voeding
Er worden voor de voedingsverdeling in de ateliers verdeeldozen geplaatst om de flexibiliteit van de ateliers te verhogen. Deze worden voorzien met volgende vereisten:
Amaxx 1:
* 2 aansluitingen 16A 3Fasen
* 1 aansluiting 32A 3Fasen
* 4 aansluitingen 16A 1Fase
Amaxx 2:
* 1 aansluitingen 16A 3Fasen
* 2 aansluitingen 16A 1Fase
<image>
Afbeelding van twee elektrische verdeeldozen. De bovenste is een grotere, grijze behuizing met meerdere blauwe en rode CEE-stopcontacten en een hoofdschakelaar. De onderste is een kleinere, grijze behuizing met twee blauwe en rode CEE-stopcontacten en een transparante klep die de zekeringen afdekt.
</image>


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?

2.3.8 Concept medische garage
Ook hier zijn verlichting, stopcontacten en poort aangesloten op het UPS systeem. Enkel het drie-fasig aansluitpunt en het laadpunt van de ambulance worden voorzien via ELB-1.
Het laadpunt van de ambulance (blauw kruis op concept) zal via het plafond met een haspel-en-veer systeem voorzien worden. Deze wordt gereduceerd van een ander gebouw, enkel monofasige voeding te voorzien door Arcade.
Er zal voeding worden voorzien om een toekomstig elektrische ambulance op te laden aan laag vermogen (5kW). Toekomst vraag: mag dit laadpunt binnen in de garage zijn?
Er wordt niet gewerkt met een vals plafond.


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?


Question: Wordt een rolpoort gevoed vanuit een 1F voeding of een 3F?

Kraanwerken
Volgende inputs nav bespreking Aertsen
Vanuit de middengang kunnen we met een radius van +- 14m alles plaatsen.
Van de zijkanten kunnen we de STS units plaatsen op een radius van +- 19m (bepalend voor de kraan) en de ESS-units zitten dan dichterbij.
Alles zou dan met dezelfde kraan worden uitgevoerd: een 300T'er. Zie in bijlage technische fiche. (GMK6300L).
Aandachtspunt: te zorgen voor vlakke grond voor afstempelen, ook kant beek
Budgetofferte is ook meegestuurd: 70k€ <image>
Site plan showing various units and measurements.
</image> REX Engie Vilvoorde
200MW 800MWh Link: https://www.linkedin.com/posts/engie-belgium_withengie-energytransition-flexibility-activity-7377325783645622272-Fp79?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=AcoAABCfuuQBs-yhq3N7XEfzpcXx_3U7CSCLKH0 Brandmuren tussen TFOs? <image>
Image of a power generation facility or industrial site with multiple structures and equipment.
</image> REX ENGIE Vilvoorde bis: olieopvangkuipen

<image>
Image showing a large container being lifted by a crane, with text "De eerste 100 MW werd in deze genomen in september" (The first 100 MW was taken into service in September).
</image> https://www.linkedin.com/posts/engie-belgium_withengie-energytransition-flexibility-activity-7377325783645622272-Fp79/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABCfuuQBs-yhq3N7XEfzpcXX_3U7CScLk0

Info BESS supplier, Hannes: ### 3. Cabine MS
5 MVA BESS container
50MVA nodig
*   10 stuks te voorzien
*   Dit betekent dus ook 10 cellen! Op 15kV
Hiervoor ga ik moeten dubbelchecken bij leveranciers -> OMEXOM? ### Vragen:
*   Double bus bar te voorzien?
*   Koppeling te voorzien?
*   TP rails te voorzien?
*   Uit te werken met een railsbrug? 2 celebrate opbouwen?
*   Cabine met dubbel deur
*   Cabine met LS ruimte
    *   BKV kast Ella + IF kast BEV
    *   Brandcentrale
    *   Aankomst internet
    *   Verdeelbord 400V
    *   Verwarming en ventilatie ### Optie 1
1 grote cabine met 20 vertrekcellen. Courante filosofie lijkt double busbar te zijn.
*   Kost voor 1 TFO = Kost voor 2 kleinere TFOs
*   De klant wint: redundantie <image>
Hand-drawn diagram depicting an electrical system with components labeled TFO, K, 25MW ONAF, BESS, R1, and R2, showing various connections and bus bars.
</image> ## Optie 2
1 kleinere cabine met aankomsten van de TFOs, 2 lussen naar telkens 10 BESS systemen, onderlinge koppeling tussen de TFO aankomsten: <image>
Diagram showing connections between TFO arrivals, BESS systems, and RMU units. It depicts two loops, each connecting to 10 BESS systems, with an overall connection between the TFO arrivals.
</image> Kleiner gebouw nodig
Kost per RMU unit is wel bijna maal 2!
-> Check doen bij BESS leveranciers wat courante opstellingen zijn? ## Input ABB
Check het vermogen van de Tis en TPs in de cellen. 40VA zei ABB
Overweeg om te eisen dat dit met Rogowski spoelen gedaan wordt -> besparing van 1000en euros per jaar ## Uitbatingsspanning
In basis werd gekeken naar 33kV. Dit vanwege:
- BESS leveranciers duidden deze spanning als voorkeur aan
- Stromen en kabelsecties beperken

Tijdens de haalbaarheidsstudie kwam vervolgens naar boven dat Goodman voorkeur had voor 20kV, gezien ze dit spanningsniveau meestal voor hun datacenters gebruikten.
- Oorspronkelijk 21kV in besprekingen
- Na een check BESS leveranciers bleek dit niet courant.
- 20kV was ook ok voor Goodman en BESS leveranciers
- Deze optie verder verkennen. -> offertes opgevraagd bij MS leveranciers ## Isolatieklasse
Zie conclusies over stabiliteit spanning op 70kV. Hou er rekening mee dat we met een max afwijking van +-10% zitten.
Dus als je cellen 33kV zet, dan moeten deze een isolatieklasse van 3.3 kV hoger hebben.
Dus = 36.3 kV -> volgens mij spreken de leveranciers wel over 40kV isolatieklasse.
Analoog voor de achterliggende kabels en TFOs natuurlijk ## Toekomst
De cellen moeten uitbreidbaar zijn om in de toekomst belasting op aan te sluiten. Bijvoorbeeld de truck loaders.Dit wordt op dit moment nog niet gedaan, omdat nu verbruik inkoppelen, nadelig zou zijn op het inkomstenmodel. De tarrieven elia zouden dan wijzigen. 4.Kabels 15kV
Input Omexom: Spanningsniveau MS is een optimalisatie-oefening die we zullen moeten maken, namelijk kost schakelmateriaal vs kost kabels. 5.70kV
Inspiratie zie folder:
Energy & Sustainability\PROJECTEN\6307 - Goodman BESS\01 PM\01 Foto's\01 Tisselt - HS 70kV Eendraadschema – info Siemens
Analyse schema Siemens
1. Hulpspanning worden centraal gemaakt
2. Op basis van 2 HD tfos
3. Met een koppeling
4. Geen koppeling op HS niveau
5. Maar ook maar 1 TFO HS
6. Wel een railsaarder
7. 14 TFOs MS
8. Hulpspanningen
9. MS =33kV
10. Aparte tussencel idpv RMU filosofie<image>
Schematic diagram showing a power distribution network with components labeled with numbers and text like "GOODMAN", "70kV", "OUBAUDT", "Note-4".
</image> TFO
Aantal
De afweging is te maken of er 1 of 2 TFOs 70kV zullen geplaatst worden.
Hier wordt geopteerd voor 2 stuks.
Achterliggende reden voor redundantie: de gemiddelde termijn voor productie van een TFO kan 1.5jaar zijn (minimum). Stel dat je dan 1 defect hebt, heb je een jaar lang geen inkomsten. Dit betekent heel zware verzekeringspremies. Vandaar ook redundant te voorzien. OLTC module Doel
On load tap changer. Deze kan zonder onderbreking de transformatieveroudering aanpassen. Op deze manier kan de secundaire spanning stabiel gehouden worden bij veranderende ingangsspanning.
Doel is te bepalen of deze module al dan niet vereist is. Analyse
Zaken om te overwegen:
- In welke mate wordt dit systeem meegenomen in andere vergelijkbare projecten?
- In welke mate kunnen omvormers om met een overspanning?
- In welke mate kunnen de HS cellen om met een overspanning
- Hoe groot kan de overspanning maximaal zijn?


Question: Kun je me zeggen hoeveel stopcontacten en verlichtingskringen ik achter 1 automaat mag plaatsen?

Alle automaten zijn van het optype (DIN-rail), waarbij de bedrading is aan te sluiten met behulp van schroeven aan de voorkant van het apparaat.
De automaten moeten een uitschakelvermogen hebben dat overeenstemt met de kortsluitvermogens, zoals berekend volgens de gegevens van het A.R.E.I.
Een beschermingsinrichting tegen overstroom moet in principe geplaatst worden waar een verandering van doorsnede van, aard, van plaatsingswijze of van samenstelling een vermindering van de waarde van de toegelaten stroom in de geleiders voor gevolg heeft.
De beveiligingen zijn van niet-uitschakelbaar type.
Gelijktijdige onderbreking van alle polen door één mechanisme is vereist. In enkelfasige stroomkringen moet de bescherming voorzien worden op de twee actieve geleiders.


Question: Kun je me zeggen hoeveel stopcontacten en verlichtingskringen ik achter 1 automaat mag plaatsen?

2.2.5 Opgenomen vermogen Datarack
Loopt niet via eigen verdeelbord, maar wordt rechtstreeks afgetakt van het ALSB. Zal voorzien worden van 2 x 2 stopcontacten.

| Niv. | Locatie | Type | Item | Vermogen [kW] |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Technische ruimte | Data | Datakast | 4 | 2.2.6 Opgenomen vermogen UPS (+0)
Momenteel staat enkel de brandhaspelpomp op de lijst voor vitale stroombaan (via UPS). Beveiliging nodig van de bouwheer of er nog verbruikers bij nood gevoed moeten worden door de UPS. Bv. de poort voor de ambulance, medische apparatuur, ... Eventueel een aparte UPS voorzien voor de medische kant?

| Niv. | Locatie | Type | Item | Vermogen [kW] |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Ruimte achter trap | Nood equipment | Brandhaspelpomp | 6.6 | Verder bekijken of huidige UPS (bestaande loods) kan herbruikt worden zonder functieverlies. Risico is dat bij opstart de brandhaspelpomp een hoge startstroom trekt. Door de langere afstand naar de bestaande UPS in de loods en bij zulke hoge stromen er een grote spanningsval optreedt, waardoor de woning mogelijks niet gegarandeerd is. Electrical data

| Motor standard | IEC |
|---|---|
| Motor type | Electric Motor |
| Mains supply for electrical motor | 3 x 400 V |
| Rated power - P2 | 5.5 kW |
| Mains frequency | 50 Hz |
| Rated current | 12.4 A |
| Starting current | 890 % |
| Motor nominal speed (w/o slip) | 2950 rpm |
| Number of poles | 2 |
| Method of start | Direct-on-line (DOL) |
| Enclosure class (IEC 34-5) | IP54 |
| Motor standard for jockey pump | IEC |
| Mains supply for jockey motor | 3 x 400 V |
| Rated power for jockey pump | 1.1 kW |
| Rated current for jockey pump | 2.55 A |
| Number of poles for jockey pump | 2 |
| Method of start for jockey pump | Direct-on-line (DOL) | 2.3 Concepten per kamertype
Tenzij specifiek anders vermeld zullen kamers worden ontworpen volgens volgende concepten. 2.3.1 Concept badkamer
Indien de badkamer is opgesplitst in twee delen (kleedruimte en douche gedeelte) zal elk deel een eigen aanwezigheidssensor hebben. Deze sturen de inbouwplafondlampen aan van de (deel)ruimten. Elke douche wordt voorzien van een inbouwspot.
Verder worden er in de kleedkamer enkele stopcontacten voorzien alsook per paar lavabo. Er hoeven geen handdrogers te worden voorzien bij het sanitair. De urinoirs zullen doorspoelen met een drukknop.
<image>
Floor plan of a men's shower area ('Douches Heren') showing multiple shower stalls ('douche'), presence sensors ('Aanwezigheidssensor'), and lighting fixtures (e.g., 'MLeVo FL LED3600-840 M600Q LDO KA WH') with dimensions.
</image> 2.3.2 Concept gang
Gangen worden voorzien van aanwezigheidssensoren die de inbouwplafondlampen aansturen. De exacte aansturing van deze lampen zal worden gedetailleerd in het lastenboek (bv. overdag tussen bepaalde uren gaan de lichten niet aan, na 17u zal standaard 1/3 van de lampen aanblijven, ...).
Stopcontacten zullen ongeveer elke 10m worden geplaatst.
De nodige nooduitgang verlichting wordt geplaatst op de gepaste locaties. 2.3.3 Concept kantoor
Elke kantoor-ruimte is uitgerust met een aanwezigheidssensor die de inbouwplafondlampen aansturen.
Een wifi-router zal voorzien worden per kantoor. Elke individuele bureau moet worden voorzien van een data-stopcontact en een gewoon stopcontact. Aangezien de indeling van de bureau nog niet per se vastligt worden data-stopcontacten en stopcontacten voorzien op volgende locaties: in de dichtstbijzijnde muren, in een vloerpot en ingebouwd in een DLP-goot bij een venster. Op deze manier kan de kantoorruimte flexibel ingericht worden. Extra stopcontacten en data-stopcontacten worden voorzien voor printers en andere vaste toestellen. <image>
Afbeelding: Plattegrond van een kantoorruimte met aanduidingen voor verlichting, aanwezigheidssensor, wifi, wandgoot en stopcontacten. De plattegrond toont twee 'gang' gebieden (gang 2) en twee 'kantoor' gebieden (kantoor 4) met elektrische installaties zoals wandcontactdozen, wandschakelaars en kabelgoten. Er zijn ook aanduidingen voor MLeveL EL3600-840 M600G3 DLO KA WH.
</image> 2.3.4 Concept keuken en sociale hoek
De keuken en sociale hoek zijn elk voorzien van hun eigen drukknop met dimmer functionaliteit. De gehele ruimte wordt voorzien van telkens 2 reeksen van plafondopbouwarmaturen (zie verder). Boven de eettafel wordt er gewerkt met pendelarmaturen. Boven de kookeilanden worden opnieuw plafondopbouwarmaturen voorzien. In de sociale hoek zal een grote hangende ronde armatuur worden geplaatst. Zowel de keuken als de sociale hoek zullen voorzien worden van een wifi-router. Verscheidene stopcontacten zullen voorzien worden in de muren en bij de flex offices. <image>
Concept keuken en sociale hoek
</image> 2.3.5 Concept slaapkamer
De slaapkamers worden uitgerust met twee drukknoppen met dimmer functionaliteit die twee licht-rijen bedienen. Een eerste licht-rij bevindt zich boven de bedden en een tweede licht-rij bij de kasten.
Aan het bureautje is een drukknop met dimmer functionaliteit voorzien voor een bureaulamp.
De ruimte zal een wifi-router hebben en elk bed zal voorzien zijn van een stopcontact op de locatie waar een nachtkast kan staan. Ook het bureautje wordt uitgerust met twee stopcontacten.
Toevoegen van een licht armatuur naast bed met drukknop (al dan niet met dim functionaliteit). <image>
Concept slaapkamer 3
</image> 2.3.6 Concept technische ruimte
Stopcontacten en drukknoppen met dimmer functionaliteit. TL-armaturen met TL LEDs.
<image>
Technical drawing of a 'technische ruimte' (technical room) with dimensions and lighting elements.
</image> 2.4 Verlichting
2.4.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen na inferentie check met HVAC technieken. Inbouwplafondlampen
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.
<image>
Interior office space with recessed ceiling lights.
</image>
<image>
Two examples of square recessed ceiling light fixtures.
</image> Douche spots
Voorlopige selectie van douche spot.
<image>
A white recessed LED spotlight, likely for a shower, shown against a dark background.
</image> Keuken verlichting

Een combinatie van armaturen zal gebruikt worden in de keuken en sociale hoek. Zowel opbouwarmaturen, pendelarmaturen en grotere pendelarmaturen zullen gebruikt worden. <image>
Het linkse armatuur zal ook gebruikt worden in de slaapkamers.
</image> Buitenverlichting terras

Nog te selecteren. Buitenverlichting gebouw

Er zullen LED strips onder de luifels worden voorzien (centraal in de luifels en visueel doorgetrokken tot in de toegang van de medische dienst en de hoofdinkom). De rest van het buitenplein (oefenveld) is reeds voldoende verlicht. Nog buitenverlichting toe te voegen bij uitrit van de ambulance. Ook de vluchttrap moet van noodverlichting voorzien worden. 2.4.2 Sturing en bediening

Voor de verlichting zal er voorzien worden in een domotica systeem. Dit laat toe om de verschillende armaturen gezamenlijk en individueel aan te sturen. Bediening van verlichting zal gebeuren door middel een combinatie van manuele handelingen en sensoren:
- Sensoren worden voorzien in gangen, trappen, kantoren, vergaderzalen, sanitaire ruimtes, ...
- Schakelaars worden voorzien in alle technische ruimtes Boven in de ontspanningsruimtes werken we wel met dimbare armaturen, andere ruimtes niet dimbaar. (afschakelen van delen van de verlichting). De details van de aansturing zullen worden opgenomen in het lastenboek. 2.5 Stopcontacten

Locaties van de stopcontacten zijn opgenomen in de concepten per ruimte. Er moeten ook enkele stopcontacten voorzien worden op het terras.


Question: Kun je me zeggen hoeveel stopcontacten en verlichtingskringen ik achter 1 automaat mag plaatsen?

2.5 Stopcontacten
Zie concepten.
Locaties van de stopcontacten zijn opgenomen in de concepten per ruimte. Aanvullend, zal er een dubbel stopcontact voorzien worden op het terras.In de garage dient een speciaal laadpunt te worden voorzien voor het gereedschap van de ambulance. Dit is een haspel type met veer dat aan het plafond is bevestigd zodat deze niet in de weg ligt. Dit dient niet opgenomen te worden in de meetstaat, aangezien deze gerecupereerd zal worden van een ander gebouw.


Question: Kun je me zeggen hoeveel stopcontacten en verlichtingskringen ik achter 1 automaat mag plaatsen?

Alle automaten zijn van het opklemtype (DIN-rail), waarbij de bedrading is aan te sluiten met behulp van schroeven aan de voorkant van het apparaat.

De automaten moeten een uitschakelvermogen hebben dat overeenstemt met de te verwachten kortsluitvermogens, zoals berekend volgens de gegevens van het A.R.E.I. De nominale stroomsterkten en het aantal polen worden afgelezen van de detailschema's.

Ze hebben per pool een magnetische en thermische beveiliging en de uitschakeling gebeurt gelijktijdig voor alle polen. De uitschakeling moet plaatshebben onafhankelijk van het inschakelmechanisme. De beveiligingen zijn van het onuitzetbare type.
Gelijktijdige onderbreking van alle polen door een mechanisme is vereist. In enkelffasige stroomkringen moet de bescherming voorzien worden op de twee actieve geleiders.

Overeenkomstig blikseminslag en elektronische en elektrische installaties voor lage en zeer lage spanning" en IEC62305. ### Uitvoering
Overeenkomstig het A.R.E.I. en TB 400 index B.0.1.
Een beschermingsinrichting tegen kortsluiting moet geplaatst worden aan het begin van elke stroombaan, d.w.z. het begin van de leiding, of de plaats waar de doorsnede, aard of samenstelling van de leiding of haar plaatsingswijze verandert. Er wordt echter toegestaan geen beschermingsinrichting tegen kortsluiting te voorzien bij het begin van een stroombaan op voorwaarde dat de stroomopwaarts geplaatste beschermingsinrichting ook de bescherming van deze stroombaan kan verzekeren (A.R.E.I. art. 224-01 en 104.01).

Een beschermingsinrichting tegen overbelasting moet in principe geplaatst worden waar een verandering van doorsnede, van aard, van plaatsingswijze of van samenstelling een vermindering van de waarde van de toegelaten stroom in de geleiders voor gevolg heeft. ### BLIKSEM- EN OVERSPANNINGSBEVEILIGING
De elektrische installatie wordt beveiligd tegen overspanningen afkomstig van directe en indirecte blikseminslag en van overspanningen ten gevolge van schakelhandelingen. De toegepaste bliksemstroom- en overspanningsafleiders zijn conform NBN 61643-11 (voor laagspanningsinstallaties) en NBN 61643-21 (voor telecom- en datatoepassingen).

In het ALSB (bliksembeveiligingszone 0a, naar 1) wordt een bliksemstroomafleider van het Type 1 geplaatst. Indien het hoofdverdeelbord niet enkel een stroomverdeling naar secundaire verdeelborden voorziet, maar er vanuit het hoofdbord tevens rechtstreeks eindapparatuur wordt gevoed, dan wordt een gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider geplaatst (Type 1 en Type 2). In alle verdeelborden (bliksembeveiligingszone overgang 0a naar 1, resp. 1 naar 2) worden de voedingsgeleiders beveiligd door middel van Type 2 afleider.
Worden bepaalde eindgebruikers (bv. naar elektronische apparatuur die een hoge beschikbaarheid vereisen) zo geplaatst dat zij onderworpen kunnen worden aan hoge geïnduceerde overspanningen (vb. plaatsing kabels tegen buitengevel, lange trajecten enz...) dan worden overspanningsafleiders van het Type 3 voorzien ter hoogte van de eindapparatuur.

De energetische coördinatie tussen bliksem- en overspanningsafleiders moet gewaarborgd worden overeenkomstig NBN EN62305-4, zowel aan energie, als aan databzijde. Bij toepassing van afleiders uit eenzelfde gecoördineerde fabrikantenfamilie mag dit worden aangetoond door een attest van de fabrikant. Worden bliksem- en overspanningsonderbrekers van verschillende fabrikanten toegepast, moet de energetische coördinatie door proeven of door berekening kunnen aangetoond worden. ### HOOFDSCHAKELAARS
#### Omschrijving
Hoofdschakelaars zijn schakelaars die de hoofdaansluiting van de elektrische installatie beveiligen...Het begin van iedere elektrische installatie moet voorzien zijn van een algemene scheidingsschakelaar (last- of hoofdschakelaar), die de gelijktijdige veiligheidsonderbreking van al de fazen en eventueel van de nulgeleider (4-polig) kan verzekeren. Materiaal
De algemene scheidingsschakelaar is van het hoofdtype of van het type met dubbele drukknop en geschikt voor inbouw in het verdeelbord. De nominale stroomsterkte is aangepast aan de aansluitautomaat, zonder nochtans minder dan 40 A te bedragen. DIFFERENTIEELSCHAKELAARS Omschrijving
Bij de differentieelschakelaars schakelt het gedeelte automaat in geval van kortsluiting of overstroom. In geval van aardlekstroom schakelt zowel de differentieelrichting als het gedeelte automaat. Materiaal
De differentieelschakelaars voldoen respectievelijk aan de voorschriften van NBN EN 61008 - Automatische differentieelschakelaars zonder ingebouwde bescherming tegen overstroom voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCCB's) en NBN EN 61009 - Automatische differentieelschakelaars met ingebouwde bescherming tegen overstroom voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCBO 's). Zij zijn ingebouwd in een zelfdovend kunststofomhulsel en uitgerust met een systeem voor snelbevestiging op DIN-rail. De aansluitklemmen laten Cu- of Alu-verbindingen toe van geleiders tot 25 mm2. Gelijktijdige onderbreking van alle polen door een mechanisme is vereist. Elke beschermende pool van de uitschakelaar moet voorzien zijn van een thermische en een magnetische schakelaar. Elk toestel is voorzien van een testknop om de goede werking te kunnen nagaan. Zij moeten respectievelijk weerstaan aan een kortsluitstroom, die overeenstemt met het kortsluitvermogen op hun plaats binnen de installatie (minimaal 3000A). De gevoeligheid is respectievelijk 30, (100), 300mA of 500 mA, volgens de aanduidingen op de schema's en/of in overeenstemming met de vereisten van het A.R.E.I. Vast opgestelde gebruikstoestellen en contactdozen, toegelaten in wasruimten, stortbaden en badkamers, evenals contactdozen voor het aansluiten van wasmachines moeten door een differentieelschakelaar met grote of zeer grote gevoeligheid (ten hoogste 30mA) beschermd worden. Dit impliceert dat iedere huishoudelijke installatie standaard zal worden uitgerust met minimaal twee differentieelschakelaars. Indien de spreidingsweerstand van de aardverbinding groter is dan 30 Ohm, moet de bescherming aangevuld worden met inrichtingen met grote of zeer grote gevoeligheid. De nominale stroomsterkte, afschakelstroom en de gevoeligheid van de differentieelrichting wordt per type aangegeven op de schema's van de verdeelborden. AUTOMATISCHE SCHAKELAARS Omschrijving
Automatische schakelaars betreffen de toestellen die de bescherming tegen kortsluiting en overbelasting verzekeren. In principe wordt elke stroombaan beveiligd door een meerpolige automaat. Materiaal
De automatische schakelaars zijn conform NBN C 61-898 - Automatische schakelaars voor huishoudelijke installaties en dergelijke voor bescherming tegen overstroom + addenda (2000). Zij zijn van het thermo-elektromagnetische type, hun respectievelijke onderbrekingsvermogen is aangepast aan het gebruik binnen de installatie. Zij zijn 1-, 2-, 3- of 4-polig en behoren tot gamma 1 tot63 A. Zij zijn vastklikbaar op een symmetrische DIN-rail en langs beide zijden voorzien van een mantelklem tot 25 mm2. Twee draden van verschillende doorsnede moeten kunnen aangesloten worden.
In huishoudelijke lokalen of plaatsen mag de te verwachten éénfasige kortsluitstroom aan de uitgangsklemmen van de eerste reeks beschermingsinrichtingen tegen overstroom, geplaatst na de algemene automatische differentieelschakelaar, niet groter zijn dan 3000 A.
De beschermingsinrichtingen geplaatst voor dit punt hebben, hetzij een minimum-onderbrekingsvermogen en, indien van toepassing een minimum schakelvermogen, hetzij een minimumweerstand tegen kortsluiting zoals bepaald in de desbetreffende door KB gehomologeerde normen, voor de bescherming tegen overstroom en de automatische differentieelschakelaar, 3000 A op 230V éénfasig, voor de aansluitautomaat 6000 A.
De selectiviteit tussen de automatische schakelaars en de stroomopwaarts geïnstalleerde smeltveiligheid moet verzekerd zijn, dit wil zeggen dat de I2t waarde van de smeltveiligheid over de smelttijd groter moet zijn dan de totale I2t waarde van de automatische schakelaar voor alle waarden van de mogelijk optredende kortsluitstromen. ### 2.4.3. Andere modulaire toestellen
#### 2.4.3.1. Schakelklokken
Omschrijving
De modulaire toestellen dienen geschikt voor DIN - rail bevestiging.
De toestellen dienen gekozen te worden in functie van de elektrische installatie.
Alle sturingen dienen aan stuurzijde uitgevoerd te worden in 24 VDC tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Meting
aard van de overeenkomst met Pro Memorie (PM), prijs zit vervat in prijs van het laagspanningsbord.
- Schakelklok met weekprogramma
- Astronomische schakelfunctie (automatische berekening van de zonsopgangs- en - ondergangstijden voor het hele jaar)
- Astro-modus omkeerbaar (s avonds AAN - 's morgens UIT of s avonds UIT - 's morgens AAN) of desgewenst naar
- Simulatie van de schakeltijden (berekende Astrotijden en geprogrammeerde AAN/UIT-schakelingen)
- 2 kanaal
- 56 geheugenplaatsen
- Vakantieprogramma
- Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
- Schakelklokken zijn geschikt voor DIN rail bevestiging #### 2.4.3.2. Contactoren
Zijn overeenkomstig de norm NBN C63-158/1. Nominale stroomsterkte en aantal polen zoals vermeld op het schema indien aanwezig. DIN rail bevestiging. #### 2.4.3.3. Teleruptoren
Materiaal
Het betreft afstandsschakelaars aangewend voor de ontsteking van verlichting vanuit meerdere bedieningspunten, cascadebediening en/of het sequentieel aansturen van verschillendeverlichtingskringen. De bijhorende schakelpunten zijn elektronische drukknoppen (impulsschakelaars), bediend m.b.v. één enkel druk op de knop, zij voldoen aan de voorschriften van NBN C 61-1 en NBN EN 60-669-1. Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik vaste elektrische installaties - elektronische schakelaars (2003). De bijhorende teleruptoren (relais) volgens NBN EN 60669-2-2(1998) worden opgesteld in de verdeelkast. Ze zijn van het modulaire type, bestemd voor bevestiging op DIN-rail en zijn geschikt voor 230 V, 16A en/of 10A, afhankelijk van het te schakelen vermogen, bijkomend voorzien van o.a. contactoren. De bedieningsspanning is 230V. Studie en bedieningsschema zijn voor te leggen aan de ontwerper.

Specificaties
Type: modulair voor bevestiging op DIN-rail
bedieningsfuncties: volgens aanduiding elektrisch schema
Schakelaars: inbouw 2.4.3.4. Transformatoren

Tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde transformator voor DIN-rail bevestiging. Secundaire spanning is in functie van de aan te sluiten apparatuur. Primaire en secundaire zijn galvanisch gescheiden. 2.4.3.5. Enkelfasige voedingen

Tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde enkelfasige voeding voor DIN-rail bevestiging. De voeding is gestabiliseerd en gefilterd. Ingangsspanning 230V, uitgangsspanning afhankelijk van aan te sluiten apparatuur. 2.4.3.6. Meettoestellen

Voorzien van een gemakkelijk leesbaar scherm dat het gelijktijdig toezicht van drie fasen en de nulleider toelaat.

Eigenschappen
* Compatibel met Emaze sensoren (gekoppeld via impulsgever-uitgang)
* Meting actieve energie
* Resolutie 1kWh
* Nauwkeurigheidsklasse 1
* DIN-rail montage
* Conform EN 62053-21 & EN 62053-23
* Voorzien van een impulsgever-systeem
* Intuïtief gebruik met behulp van menu's
* Groot scherm met krachtige verlichting voor een betere leesbaarheid
* Geoptimaliseerde alarmen met datering
* Intern geheugen 2.5. Verdeling

2.5.1.1. Kabels

Omschrijving
Het betreft alle leveren en werken voor de realisatie van het elektrische leidingnet. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen montagedraden, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten:- het maken van de nodige sleuven en doorgangen in wanden, vloeren en plafonds;
- het leveren en montage van de mantelbuizen en/of kabelgeleiders;
- het trekken en verbinden van de draadgeleiders;
- het afdichten van doorboringen en sleuven in muren, doorgangen in vloeren en plafonds;
- het waar nodig voorzien van brandwerende afdichtingen in functie van de vereiste brandweerstand volgens het KB van 19/12/1997 en (wijzigingen);
- het verzamelen van alle puin en afval en zijn dagelijkse afvoer. Meting
meteenheid: pro memorie MATERIALEN
REFERENTIENORMEN
AREI: Algemeen reglement op de Elektrische Installaties
NBN C 15-215: Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materieel - Leidingen (1987)
NBN C 32-004/323/324/331/332-Vademecum - Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33
Werkt NBN C 61: Algemeen over huishoudelijke installaties en dergelijke
NBN EN 50086-1: Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen (1994)
NBN EN 50086-2-1: Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-1: Bijzondere eisen voor systemen met harde buizen (1994)
NBN EN 50086-2-2: Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-2: Bijzondere eisen voor systemen met buigzame buizen (1995)
NBN EN 50086-2-3: Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-3: Bijzondere eisen voor systemen met beschermleidingen (1995)
NBN EN 50086-2-4: Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-4: Systemen van buizen voor aanleg in de grond (1994)
NBN C 32-004: Blanke draden, geleiders en kabels - Algemeenheden - Brandbestendigheid van elektrische kabels en leidingen - Classificatie en beproevingsmethoden voor de classificatie (2003)
NBN C 30-004: Blanke draden, geleiders en kabels - Algemeenheden - Brandbestendigheid van elektrische kabels en leidingen - Classificatie en beproevingsmethoden voor de classificatie (2003)
NBN N 18-300: Leidraad voor de bescherming tegen blikseminslag van elektronische en elektrische installaties voor lage en zeer lage spanning (1989)
NBN C 68-000-1-1: Materieel voor het aanbrengen van blanke draden, geleiders en kabels - Leidingen en toebehoren - Verbindingsinrichtingen (Las- en aftakkinginrichtingen) voor huishoudelijke en dergelijke vaste elektrische installaties - Deel 1-1: Algemene voorschriften voor draadklemmen en aftakkingen, trek- en lasdozen (1996)
NBN C 71-100: Elektrische verlichtingstoestellen en toebehoren - Veiligheidsverlichting - Installatieregels voor huiselijke en voor het gebruik in het openlucht (1988)
NBN C 73-201: Algemene voorschriften voor elektrische kook- en verwarmingstoestellen voor huishoudelijk en analoog gebruik (Deel 11 Deel I - 1964) (1977) BUIZEN & BEVESTIGINGSMIDDELEN
De kabelbuizen moeten vervaardigd zijn uit een onbrandbaar, zelfdovend materiaal, zij dragen het CE-merkketen. De diameter van de buizen wordt gekozen in functie van het aantal en de maximumdiameter van de draden die erin moeten gelegd worden, overeenstemmend de aanduidingen op het ééndraadsschema. De inwendige afmetingen van de kabelbuizen en hun aansluitbenodigdheden moeten daarbij zodanig gekozen zijn, dat het mogelijk blijft de geleiders en/of kabels gemakkelijk te trekken en te vervangen na plaatsing van de kabelbuizen en hun onderdelen (conform A.R.E.I.). De kabelbuizen zullen aan hun uiteinden op plaatsen waar de temperatuur permanent de 40°C kan overschrijden. De aan te wenden bevestigingsmiddelen (klemmen, beugels, pluggen en schroeven) worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. GELEIDERS - DRADEN
De geleiders en de toegelaten stroomsterktes stemmen overeen met de voorschriften van het A.R.E.I. Het aantal geleiders en de geleidersdoorsnede van een stroombaan wordt oordeelkundig gekozen in functie van het te beschermen.
Ze dienen in overeenstemming te zijn met de respectievelijke belasting van de stroombaan
- Stroombanen die uitsluitend verlichtingstoestellen voeden moeten minstens een geleidersdoorsnede van 1,5 mm² hebben.
- Stroombanen die contactdozen voeden moeten minstens een geleidersdoorsnede van 2,5Stroombanen die contactdozen moeten voeden moeten minstens een geleiderdoorsnede van 2,5 mm2 hebben.In het geval van een drie fasige aansluiting moeten de éénfasige stroombanen (zowel die voor de verlichting als die voor de voeding van de contactdozen) zo gelijkmatig mogelijk verdeeld worden over de drie fasen.De doorsnede van de geleiders van een mono- of driefasige stroombaan bestemd voor de voeding van een elektrisch fornuis, afzonderlijke ovens en verwarmingsplaten, een wasmachine of elektrobiler moet minimaal 4 mm² bedragen.Kleinere doorsneden zijn slechts toegelaten voor voedingsstroombanen die deel uitmaken van bediening, controle, signalisatie, of meetstroombanen (0,5 mm²).De draden, die in de buizen gestoken moeten worden van het type VOB voor plaatsing in hermetische buizen (type H) (...)Elk rol zal vergezeld zijn van een etiket van de fabrikant, waarop de isolatie is aangeduid. De geleiders zullen alle in één stuk zijn, zonder binddraad, noch las. De draden die worden aangesloten op een fase, dienen een isolatie te hebben, conform de genormaliseerde kleurcodes. Beschermingsgeleiders zijn geel/groen.


Question: Kun je me zeggen hoeveel stopcontacten en verlichtingskringen ik achter 1 automaat mag plaatsen?

2.3.2 Concept gang
Gangen worden voorzien van aanwezigheidssensoren die de inbouwplafondlampen aansturen. De exacte aansturing van deze lampen zal worden gedetailleerd in het lastenboek (bv. overdag tussen bepaalde uren gaan de lichten niet aan, na 17u zal standaard 1/3 van de lampen aanblijven, ...).
Stopcontacten zullen ongeveer elke 10m worden geplaatst.
De nodige nooduitgang verlichting wordt geplaatst op de gepaste locaties.


Question: hoeveel kosten kabels in onze afgelopen projecten?

BVK
veldkast
LS bekabeling
Geleiders en buizen
werkuren
premie wegens hs 20%
Projectmgmt en engineering 10%
Totaal


Question: hoeveel kosten kabels in onze afgelopen projecten?


Question: hoeveel kosten kabels in onze afgelopen projecten?

Voor de bekabeling kan in overleg gebruik gemaakt worden van de reeds voorziene kabelgoten. Indien bijkomend extra kabelgoten nodig zijn, of indien kabeldoorvoeren door wanden moeten geboord worden, dient dit steeds inbegrepen te zijn in de prijs van de bekabeling.


Question: hoeveel kosten kabels in onze afgelopen projecten?


Question: hoeveel kosten kabels in onze afgelopen projecten?


Question: hoeveel kosten kabels in onze afgelopen projecten?

4.Kabels 15kV
Input Omexom: Spanningsniveau MS is een optimalisatie-oefening die we zullen moeten maken, namelijk kost schakelmateriaal vs kost kabels.


Question: Geef een generieke template voor verlichtingsberekingen in een lastenboek

LASTENBOEK ELEKTRICITEIT
DATUM: 01/09/2025
INDEX: 2 - aanpassingen in rood Dossier 5866 - Reconversie Meyboom - Realisatie
studentenkoten DEEL ELEKTRICITEITWERFADRES -
Zandstraat 3
1000 Brussel OPDRACHTGEVER -
BIB Project NV
Kredietstraat 63
8790 Waregem ARCHITECT -
LOW architecten
Franklin Rooseveltplaats 12
B-2060 Antwerpen
T +32 (0)3 232 55 59
www.low-architecten.be INGENIEURSUREAU -
Arcade Engineering
Groeningelei 132
2550 KONTICH
Tel: +32 (0)3 232 58 75
info@arcade-eng.com | Sectie | Omschrijving | Pagina |
|---|---|---|
| 1. | ALGEMEENHEDEN | 5 |
| 1.1. | VOORWERP VAN DE AANNEMING – TYPE VAN OVEREENKOMST – INSCHRIJVING | 5 |
| 1.2. | UITVOERINGSGOEDEREN | 8 |
| 1.2.1. | Controleberekeningen | 8 |
| 1.2.2. | Uitvoeringstekeningen en schema’s | 8 |
| 1.3. | WERKWIJZES | 11 |
| 1.3.1. | Orde en netheid | 11 |
| 1.3.2. | Geluidshinder | 11 |
| 1.3.3. | Stockage van materialen | 12 |
| 1.3.4. | Leveren van materialen | 12 |
| 1.3.5. | Verwijderen van afval | 12 |
| 1.4. | MAKEN EN GEBRUIK (BIJBEHOREND) AFDICHTEN VAN OPENINGEN | 14 |
| 1.5. | TESTEN EN CONTROLES MET HET OOG OP DE VOLTOOIING VAN DE WERKEN | 14 |
| 1.6. | SCHOLING | 15 |
| 2. | ELEKTRICITEIT | 16 |
| 2.1. | BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES | 16 |
| 2.2. | AARDING | 18 |
| 2.2.1. | Aardingsonderbreker | 18 |
| 2.2.2. | Hoofdvereffeningsgeleiders | 18 |
| 2.2.3. | Hoofdpotentiaalverbindingsklem | 20 |
| 2.2.4. | Bijkomende equipotentiaalverbindingen | 20 |
| 2.2.5. | Bliksemafleiderinstallatie | 20 |
| 2.2.5.1. | Principe en samenstelling | 21 |
| 2.2.5.2. | Materialen en plaatsing | 21 |
| 2.3. | VERDEELBORDEN EN SCHAKELKASTEN | 24 |
| 2.3.1. | Systeemkast voor laagspanningsdistributie tot 630A | 25 |
| 2.3.2. | Stroombeveiliging | 27 |
| 2.3.2.1. | BLIKSEM- EN OVERSPANNINGSBEVEILIGING | 28 |
| 2.3.2.2. | HOOFDSCHAKELAARS | 28 |
| 2.3.2.3. | DIFFERENTIEELSCHAKELAARS | 29 |
| 2.3.2.4. | AUTOMATISCHE SCHAKELAARS | 29 |
| 2.3.3. | Andere modulaire toestellen | 30 |
| 2.3.3.1. | Schakelklokken | 30 |
| 2.3.3.2. | Contactoren | 30 |
| 2.3.3.3. | Teleruptoren | 30 |
| 2.3.3.4. | Transformatoren | 30 |
| 2.3.3.5. | Enkelfasige voedingen | 30 |
| 2.3.3.6. | Meettoestellen | 31 |
| 2.4. | VERDELING | 31 |
| 2.4.1. | Kabels | 31 |
| 2.4.2. | Kabelgoten | 36 |
| 2.4.3. | Vloerdozen | 38 |
| 2.4.4. | Kabelladder | 38 |
| 2.5. | STOPCONTACTEN EN AANSLUITDOZEN | 40 |
| 2.5.1. | Stopcontacten | 40 |
| 2.5.1.1. | Enkelvoudig - Inbouw | 40 |
| 2.5.1.2. | Dubbel - Inbouw | 42 |
| 2.5.1.3. | Aansluitdozen | 42 |
| 2.6. | LICHTBEDIENING | 43 |
| 2.6.1. | enkelvoudige schakelaar 1Knop | 44 |
| 2.6.2. | wisselschakelaar 1Knop | 45 |
| 2.6.3. | Bewegings- en aanwezigheidsdetectie | 45 |
| 2.6.3.1. | Sensor type 1 | 45 |
| 2.6.3.2. | Sensor type 2 | 46 |
| 2.6.3.3. | Sensor type 3 | 47 |
| 2.6.3.4. | Sensor type 4 | 48 |
| 2.7. | LICHTARMATUREN | 49 |
| 2.7.1. | Lichtberekeningen | 50 |
| 2.7.2. | Type 1.1. | 51 |
| 2.7.3. | Type 1.2. | 52 || Section | Title | Page |
|---|---|---|
| 2.7.4. | Type 1.3. | 53 |
| 2.7.5. | Type 1.4. | 54 |
| 2.7.6. | Type 1.5. | 55 |
| 2.7.7. | Type 1.6. | 56 |
| 2.7.8. | Type 1.7. | 57 |
| 2.7.9. | Type 1.8. | 58 |
| 2.7.10. | Type 1.9. | 59 |
| 2.7.11. | Type 1.10. | 60 |
| 2.7.12. | Veiligheidsverlichting: type VV1 - LSM 3250 | 61 |
| 2.7.13. | Veiligheidsverlichting: type VV2 - LSM 3251 | 62 |
| 2.7.14. | Veiligheidsverlichting: type VV3 - LZM400 | 63 |
| 2.7.15. | Veiligheidsverlichting: type VV4 - LOE3300 | 64 |
| 2.7.16. | Veiligheidsverlichting: type VV5 - LUT3400 | 65 |
| 2.7.17. | Veiligheidsverlichting: type VV6 - LXE4000 | 66 |
| 2.7.18. | Veiligheidsverlichting: type VV7 - PMV3000 | 67 |
| 2.7.19. | Veiligheidsverlichting: type VV8 - LAC9400 + bracket | 68 |
| 2.8. | DATA | 70 |
| 2.8.1. | Aansluitingen telecommunicatie | 70 |
| 2.8.2. | Koperbekabeling | 70 |
| 2.8.3. | Glasvezelbekabeling | 71 |
| 2.8.4. | Dataracks en patchpanelen | 72 |
| 2.8.5. | Wifi Access Points | 73 |
| 2.8.6. | Switches | 73 |
| 2.8.7. | Outlets | 73 |
| 2.8.8. | Leveren en plaatsen van labels op datakabels | 73 |
| 2.8.9. | Bundelen datakabels | 74 |
| 2.8.10. | Testing | 75 |
| 2.9. | BRANDDETECTIE | 76 |
| 2.9.1. | Centrale eenheid | 76 |
| 2.9.2. | Energievoorziening | 78 |
| 2.9.3. | Bekabeling | 79 |
| 2.9.4. | Branddetectoren | 79 |
| 2.9.5. | Handmelders | 81 |
| 2.9.6. | Alarmtoeters | 82 |
| 2.9.7. | Herhaalpanel | 82 |
| 2.9.8. | Contacten | 82 |
| 2.9.9. | Koppeling brandcentrales | 83 |
| 2.9.10. | Deurmagneetcontacten | 83 |
| 2.9.11. | Kanaaldetectoren | 83 |
| 2.9.12. | Bedieningspaneel rookluik | 83 |
| 2.10. | TOEGANGSCONTROLE | 84 |
| 2.10.1. | Functionele omschrijving | 84 |
| 2.10.1.1. | Systeemoverzicht | 84 |
| 2.10.1.2. | Beheersplatform | 84 |
| 2.10.2. | Toegangscontrole | 85 |
| 2.10.3. | Hardware | 86 |
| 2.10.3.1. | Centrale | 86 |
| 2.10.3.2. | Deurcontrollers | 86 |
| 2.10.3.3. | Badgelezers | 86 |
| 2.10.3.4. | Badges | 86 |
| 2.10.3.5. | Elektrisch deurslot | 86 |
| 2.10.3.6. | Bekabeling | 87 |
| 2.11. | VIDEOFOON | 87 |
| 2.11.1. | Functionele omschrijving | 87 |
| 2.11.2. | Buitenpost | 88 |
| 2.11.3. | Binnenpost | 88 |
| 2.11.4. | Elektrisch deurslot | 89 |
| 2.11.5. | Bekabeling | 89 |
| 2.12. | ASTRID RADIOKEKLING | 89 |
| 2.12. | GSM VERSTERKING | 90 |# 1. Algemeenheden
## 1.1. Voorwerp van de aanneming – type van overeenkomst – inschrijving

### Meting
Pro Memorie – inbegrepen in de aanneming. ### Voorwerp van de aanneming
Deze aanneming heeft als voorwerp:
- de leveringen, de plaatsingen en de aansluitingen;
- de indienststelling in perfecte werkingstoestand;
- en de keuring door een erkende instelling van de volgende installaties:
    - elektrische installaties sterkstroom (laag- en middenspanning) en zwakstroom De werken die deel uitmaken van onderhavige aanneming omvatten hoofdzakelijk het realiseren van de installaties beschreven in dit lastenboek

### Type van overeenkomst
De overeenkomst wordt beheerd door de voorwaarden van het Algemeen Administratief Bestek (afgekort A.A.B.) en het lastenboek Deel 0 zoals opgemaakt door de architecten, voor zover deze betrekking hebben op deze aanneming. ### Indienen van de inschrijving
Inzake het tijdstip en de wijze van indienen van de inschrijving wordt verwezen naar het A.A.B en het lastenboek zoals opgemaakt door de architecten. ### Overeenstemming van de basisofferte
De aannemer zullen de bepalingen en voorwaarden van dit bestek en voornoemde normen stipt naleven en zullen in variant (geen materieel) voorstellen dat voorzien moet zijn in de basisofferte, daar deze werkwijze slechts het onderzoek van de inschrijvingen bemoeilijkt zonder hun opsteller te bevoordelen.

Alle kenmerken hernomen in dit bijzonder bestek moeten nageleefd worden voor de opstelling van de inschrijving. ### Van toepassing zijnde documenten en voorschriften
De planning van de uitvoering zal passen in de algemene uitvoeringstermijn vermeld in het A.A.B.

#### Algemeen bestek, reglementen, normen,...
Alle opgegeven documenten vullen elkaar aan. In geval van tegenstrijdigheid moet de aannemer dit signaleren aan de Bouwdirectie die uiteindelijk beslist.

Het feit dat er herinnert wordt aan een voorschrift van een bijzondere norm of aan een welbepaalde norm, doet niets af aan de algehele toepassing van de norm in het algemeen.

Het ministeriële besluiten en/of omzendbrieven die de algemene bestekken hierboven vernoemd en de normen in het algemeen aanvullen of wijzigen zijn van toepassing in hun uitgave die één maand voor de voor de inschrijving voorziene datum goedgekeurd is.

1) Dit bijzonder bestek, dat voorrang heeft indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen dit laatste en de volgende documenten, behoudens wettelijke beschikkingen;
2) Het typebestek 105 van het Ministerie voor Openbare Werken in zijn laatste versie, 30 dagen voor de opening van de inschrijvingen.3) Verder zijn van toepassing :
* Codex over het welzijn op het werk, i.c. ARAB en Welzijnswet dd. 04.08.1996
* Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), in zijn laatste versie, 30 dagen voor de opening van de inschrijvingen;
* De meest recente technische voorschriftenota's van het W.T.C.B.
* EPN-wetgeving en Ecodesign;
* De reglementen en voorschriften van de diverse nutsmaatschappijen;
* De politiereglementen van de stad;
* De Belgische normen, met betrekking tot de brandveiligheid, met in het bijzonder de normen NBN S21-201, 202, 203 en 207.
* Het Koninklijk Besluit van 12-07-2012 tot vaststelling van de basisnormen brandpreventie
* De ventilatie-eisen volgens EPB.
* De normen, voorschriften en leidraden uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;
* De eisen van de Brandweer * De meerkost van goed vakmanschap
* De voorwaarden van de bouw- en milieuvergunning.
4) Het bestek van de raadgevend ingenieur akoestiek.
5) Het deel O van het bestek van de architecten.


Question: Geef een generieke template voor verlichtingsberekingen in een lastenboek