Question: Geef een generieke template voor verlichtingsberekingen in een lastenboek

Lastenboek ELEKTRICITEIT

Dossiernummer
5341

Projectomschrijving
JUBILEUMCOMPLEX ZOO ANTWERPEN

Bouwheer
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw
(KMDA)
Konigin Astridplein 26, 2018 Antwerpen

Architect
bold architecten bvba
Frederik de Merodestraat 34, 2600 Antwerpen

Bouwplaats
Jubileumcomplex, Zoo Antwerpen
Konigin Astridplein 26, 2018 Antwerpen
8ste Afdeling, Sectie H, perceel 1288/00A000

Studiebureau
Arcade Engineering BV
Groeningelei 132, 2550 Kontich

BTW – BE 0548 702 472
T +32 (0)3 239 58 75
Email – info@arcade-eng.com

Projectleider Arcade
Stijn Van Gaver
stijn.vangaver@arcade-eng.com

Datum Document
29 Augustus 2025

Versie
2 | Section | Page |
|---|---|
| 1. ALGEMENE UITVOERINGSMODALITEITEN | 5 |
| 1.1. VOORWERP VAN DE AANNEMING – TYPE VAN OVEREENKOMST – INSCHRIJVING | 5 |
| 1.2. UITVOERINGSMODALITEITEN | 7 |
| 1.2.1. Contractbepalingen | 7 |
| 1.2.2. Uitvoeringstekeningen en schema's | 7 |
| 1.2.3. Uitvoeringsplannen REVIT + coördinatie STAB/ARCH | 9 |
| 1.3. WERKPRINCIPES | 9 |
| 1.3.1. Toegang tot het park | 9 |
| 1.3.2. Geur- en geluid- en stofhinder | 10 |
| 1.3.3. Opslag en materialen | 10 |
| 1.3.4. Overzicht van materialen | 10 |
| 1.3.5. Verwijderen van afval | 10 |
| 1.3.6. Aankondiging werk – werfdoord / werfdoek | 10 |
| 1.3.7. Afgifte en perfectie | 10 |
| 1.4. MAKEN EN OPNIEUW DICHTEN VAN OPENINGEN + COÖRDINATIE | 11 |
| 1.5. "AS-BUILT" DOCUMENTEN | 12 |
| 1.6. TESTEN EN CONTROLES MET HET OOG OP DE VOLTOOIING VAN DE WERKEN | 14 |
| 1.7. OPLEVERING VAN DE WERKEN + GARANTIE EN ONDERHOUD | 16 |
| 1.8. SCHOLING | 17 |
| 2. ELEKTRICITEIT | 18 |
| 2.1. BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES | 18 |
| 2.2. HS-KABLING (MIDDELSP-400) | 19 |
| 2.2.1. Hoogspanningsmateriaal | 24 |
| 2.2.2. Transformator | 25 |
| 2.2.3. Hoogspanningskabeling | 27 |
| 2.3. AARDING | 27 |
| 2.3.1. Laagspanningsaarding | 27 |
| 2.3.2. Hoogspanningsaarding | 28 |
| 2.3.3. Aardingsonderbrekers | 30 |
| 2.3.4. Hoofdbeschermingsgeleiders | 31 |
| 2.3.5. Hoofdequipotentialverbindingen | 31 |
| 2.3.6. Bijkomende equipotentialverbindingen | 32 |
| 2.4. VERDEELBORDEN EN KASTEN | 32 |
| 2.4.1. Systeemkast voor laagspanningsdistributie tot 4000A | 33 |
| 2.4.2. Systeemkast voor laagspanningsdistributie tot 630A | 34 |
| 2.4.3. Stroommeetinstallatie (in ZVA) | 35 |
| 2.4.4. Stroombeveiliging | 36 |
| 2.4.4.1. ALGEMENE OVERSPANNINGSBEVEILIGING | 37 |
| 2.4.4.2. HOOFDSCHAKELAARS | 37 |
| 2.4.4.3. DIFFERENTIEELSCHAKELAARS | 37 |
| 2.4.4.4. AUTOMATISCHE SCHAKELAARS | 38 |
| 2.4.5. Andere modulaire toestellen | 39 |
| 2.4.5.1. Schakellokken | 39 |
| 2.4.5.2. Contactoren | 39 |
| 2.4.5.3. Stuurknoppen | 39 |
| 2.4.5.4. Transformatoren | 39 |
| 2.4.5.5. Overige voedingen | 40 |
| 2.4.5.6. Meettoestellen | 40 |
| 2.4.5.7. Energiemeters | 40 |
| 2.5. VERDELING | 41 |
| 2.5.1. Algemene vereisten | 41 |
| 2.5.1.1. Differentielijnen | 41 |
| 2.5.1.2. Vaste aannemers | 41 |
| 2.5.2. Kabels | 41 |
| 2.5.3. Kabelgoten | 45 |
| 2.5.4. Kabeladders | 46 |
| 2.5.5. Wandgoot | 47 || Number | Description | Page |
|:-------|:------------|:-----|
| 2.6. | STOPCONTACTEN, AANSLUITDOZEN EN ANDERE VERBRUIKERS | 48 |
| 2.6.1. | Stopcontacten | 48 |
| 2.6.2. | Aansluitdozen | 49 |
| 2.6.3. | Andere verbruikers | 50 |
| 2.6.3.1. | Regenwaterpomp | 50 |
| 2.6.3.2. | Drukverhogingspomp | 51 |
| 2.6.3.3. | Elektrische schuiven / schuifpoorten | 51 |
| 2.6.3.4. | Meldorganen personeel & bezoekers | 52 |
| 2.6.3.5. | Schrikdraad | 52 |
| 2.6.3.6. | Robotmaaiering | 52 |
| 2.6.3.7. | MyPlan Lite-support System | 53 |
| 2.6.3.8. | Verdeeldozen voeding | 53 |
| 2.7. | LICHTBEDIENING | 54 |
| 2.7.1. | Drukknoppen | 55 |
| 2.7.2. | Lichtbediening via DALI | 55 |
| 2.7.2.1. | Type 1 | 55 |
| 2.7.3. | Lichtbediening via bewegingsmelder, geen DALI | 56 |
| 2.7.3.1. | Type 2.1 | 57 |
| 2.7.3.2. | Type 2.2 | 58 |
| 2.7.3.3. | Type 2.3 | 59 |
| 2.7.3.4. | Type 2.4 | 60 |
| 2.7.3.5. | Type 2.5 | 61 |
| 2.7.4. | KNX beheersysteem | 61 |
| 2.7.4.1. | Systeembeschrijving | 61 |
| 2.7.4.2. | KNX apparate, programmatie en indienststelling | 63 |
| 2.7.4.3. | KNX-systeemcomponenten | 64 |
| 2.8. | VERLICHTING | 70 |
| 2.8.1. | Lichtberekeningen | 70 |
| 2.8.2. | Verlichtingscriteria | 71 |
| 2.8.3. | Accent-verlichting | 71 |
| 2.8.4. | Verlichtingsarmaturen | 72 |
| 2.8.4.1. | Type 1.1 | 72 |
| 2.8.4.2. | Type 1.2 | 72 |
| 2.8.4.3. | Type 1.3 | 73 |
| 2.8.4.4. | Type 1.4 | 73 |
| 2.8.4.5. | Type 2.1 | 74 |
| 2.8.4.6. | Type 2.2 | 74 |
| 2.8.4.7. | Type 3 | 75 |
| 2.8.4.8. | Type 4.1 | 75 |
| 2.8.4.9. | Type 4.2 | 76 |
| 2.8.4.10. | Type 5 | 76 |
| 2.8.4.11. | Type 6 | 77 |
| 2.8.4.12. | Type 7 | 77 |
| 2.8.4.13. | Type 8.1 | 78 |
| 2.8.4.14. | Type 8.2 | 78 |
| 2.8.4.15. | Type 8.3 | 79 |
| 2.8.4.16. | Type 8.4 | 79 |
| 2.8.4.17. | Type 9 | 79 |
| 2.8.4.18. | Type 10 | 80 |
| 2.8.4.19. | Type 11 | 80 |
| 2.8.4.20. | Veiligheidsverlichting: type VV1.1 – anti-paniek | 81 |
| 2.8.4.21. | Veiligheidsverlichting: type VV1.2 – anti-paniek | 81 |
| 2.8.4.22. | Veiligheidsverlichting: type VV1.3 – anti-paniek | 82 |
| 2.8.4.23. | Veiligheidsverlichting: type VV1.4 – anti-paniek | 82 |
| 2.8.4.24. | Veiligheidsverlichting: type VV2 – vluchtverlichting – opbouw | 83 |
| 2.8.4.25. | Veiligheidsverlichting: type VV3 – vluchtverlichting 90° – opbouw | 83 |
| 2.8.4.26. | Veiligheidsverlichting: type VV3 – spotverlichting – opbouw | 84 |
| 2.8.4.27. | Veiligheidsverlichting: type VV4 – vluchtweg – wandopbouw | 84 |
| 2.8.4.28. | Veiligheidsverlichting: type VV5 – vluchtweg – wandopbouw | 85 |
| 2.9. | KABELDISTRIBUTIE DATA & TELEFONIE | 86 |
| 2.9.1. | Koperbekabeling | 86 || Section | Page |
|---|---|
| 2.9.2. Glasvezelbekabeling | 87 |
| 2.9.3. Dataracks en patchpanelen | 87 |
| 2.9.4. Outlet | 88 |
| 2.9.5. Leveren en plaatsen van labels op datakabels | 88 |
| 2.9.6. Bundelen datakabels | 89 |
| 2.9.7. Testing | 89 |
| 2.10. BRANDDETECTIE | 90 |
| 2.10.1. Centrale eenheid | 90 |
| 2.10.2. Bekabeling | 90 |
| 2.10.3. Branddetectoren | 91 |
| 2.10.4. Handmelders | 91 |
| 2.10.5. Alarmgevers | 92 |
| 2.10.6. Voorhangbord | 92 |
| 2.10.7. Contacten | 92 |
| 2.10.8. Bedieningsapparate rookluik | 92 |
| 2.10.9. Aspiratiedetectie | 93 |
| 2.11. TOEGANGSCONTROLE | 93 |
| 2.12. Bekabeling | 93 |
| 2.13. CAMERA-BEWAKING | 94 |
| 2.13.1. AUDIO-INSTALLATIE | 95 |
| 2.13.2. Muziekkrack | 95 |
| 2.13.3. Bekabeling | 95 |
| 2.14. NOODSTROOMAGGREGAAT MET WATER/LUCHT KOELING | 96 |
| 2.14.1. Noodstroomaggregaat | 96 |
| 2.14.2. Testen en opname | 97 |
| 2.14.3. Herstel en klachten | 98 |
| 2.15. AFSTAND RADIO/DOELING | 99 |
| 2.16. GSM VERSTERKING | 99 |
| 3. KEURINGEN | 100 |
| 3.1. KEURING VAN DIVERSE INSTALLATIES | 100 | # 1. ALGEMENE UITVOERINGSMODALITEITEN

## 1.1. Voorwerp van de aanneming – type van overeenkomst – inschrijving

### Meting
Pro Memorie – inbegrepen in de aanneming.

### Voorwerp van de aanneming
Deze aanneming heeft tot voorwerp:
- de levering, de plaatsingen en de aansluitingen;
- de indienststelling in perfecte werkingstoestand;
- de keuring van de volgende installaties
  - elektrische installatie sterkstroom (laag- en middenspanning)
  - de noodverlichting
- de testen, incl. rapportage, van de zwakstroombekabeling;

De werken die deel uitmaken van onderhavige aanneming omvatten hoofdzakelijk het realiseren van de installaties beschreven in dit lastenboek

### Overeenstemming van de basisofferte
De inschrijvers zullen de bepalingen en voorwaarden van dit bestek en voornoemde normen stipt naleven en zullen in variant geen materieel voorstellen dat voorzag moet zijn in de basisofferte daar deze werkwijze slechts het onderzoek van de inschrijvingen bemoeilijkt zonder hun opsteller te bevoordelen.

Alle kenmerken hernomen in dit bijzonder bestek moeten nageleefd worden voor de opstelling van de inschrijving

### Algemene besluiten, reglementen, normen, ...
Alle opgegeven documenten zullen elkaar aanvullen in geval van tegenstrijdigheid moet de aannemer dit signaleren aan de Bouwdirectie die uiteindelijk beslist.

1) Dit bijzonder bestek, dat voorrang heeft indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen dit laatste en de volgende documenten, behoudens wettelijke beschikkingen;

2) Het typebestek 105 van het Ministerie voor Openbare Werken in zijn laatste versie, 30 dagen voor de opening van de inschrijvingen;

3) Verder zijn van toepassing:
  - Codex over het welzijn op het werk, i.c. ARAB en Welzijnswet dd. 04.08.1996
  - Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), in zijn laatste versie, 30 dagen voor de opening van de inschrijvingen;
  - De meest recente technische voorlichtingsnota's van het W.T.C.B.
  - ERP-wetgeving en Ecodesign.
  - De reglementen en voorschriften van de diverse nutsmaatschappijen;
  - De bouwreglementen van de stad;
  - De Belgische normen met betrekking tot de brandveiligheid, met in het bijzonder de normen NBN S21-201, 202, 203 en 207
  - Het meest recente Koninklijk Besluit van tot vaststelling van de basisnormen brandpreventie
  - De ventilatie-eisen volgens EPB.
  - De normen, voorschriften en leidraden uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;
  - De eisen van de Brandweer.
  - De regels van goed vakmanschap.
  - De voorwaarden van de bouw- en milieuvergunning. Plannen
Dit bijzonder bestek is aangevuld met de plannen zoals aangeduid in de plannenlijst. Deze plannen maken integraal deel uit van onderhavig bijzonder bestek.
De configuratie van de lokalen alsook de inplanting van de muren en branddeuren zijn vastgelegd door de algemene en detailplannen opgesteld door de Architecten.
De stabiliteitsplannen en -berekeningen worden opgesteld door de betrokken adviesbureaus; ze zullen de lasten en de uitsparingen hernemen. Deze zijn door de onderhavige aanneming tijdig aan te vragen en te controleren.
De plannen van de diverse uitrustingstechnieken opgesteld door de ingenieurs Speciale Technieken vermelden de principiële plaatsinname van de technische uitrustingen, technische lokalen, enz. Deze zijn door de onderhavige aanneming tijdig aan te vragen en te controleren. Planning
De planning van de uitvoering zal passen in de termijnen opgenomen in de contractbespreking bij gunning. De aannemer plant de werken mee in samen met de algemene aannemer. Opmerkingen
Alle documenten van architectuur, stabiliteit en speciale technieken zullen elkaar aanvullen. Iedere tegenstrijdigheid zal ten voordele van de Bouwdirectie zijn.
Het feit dat er herinnerd wordt aan een voorschrift van een bijzondere norm of aan een welbepaalde norm, doet niets af aan de algehele toepassing van de norm in het algemeen.
De ministeriële besluiten en/of omzendbrieven die de algemene bestekken hierboven vernoemd en de normen in het algemeen aanvullen of wijzigen zijn van toepassing in hun uitgave die één maand voor de voor de inschrijving voorziene datum goedgekeurd is. Octrooien en licenties
De aannemer draagt zelf alle rechten van octrooien, licenties of modellen, zelfs voor de toestellen of procédés beschreven in dit bijzonder bestek; het is zijn taak na te vragen of de toestellen of systemen die hij van plan is te gebruiken onderworpen zijn aan zulke rechten. Regels van goed vakmanschap
Op de plannen en in dit bestek worden de details die de aannemer geacht wordt te kennen als deel uitmakend van de regels van het vak en eigen aan zijn beroep, niet opgenomen. In elk geval wordt er uitdrukkelijk overeengekomen:
*   dat de werken uitgevoerd zullen worden volgens alle regels van het vak, met smaak en met zorg voor een goed uitzicht;
*   dat de inschrijver nagezien heeft dat hij in staat is de goede uitvoering van de aanneming en de perfecte werking van de installaties onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid te verzekeren. Veiligheids- en gezondheidsplan – richtlijn 92/57/EEG
In overeenstemming met de richtlijn 92/57/EEG betreffende de minimale Veiligheid- en gezondheidsvoorschriften die moeten worden toegepast op de tijdelijke of mobiele werven, wordt een Veiligheid- en gezondheidsplan opgesteld. Het behoort tot de taak van de aannemer de regels na te leven op het vlak van veiligheid en gezondheid. 1.2. Uitvoeringsdossier
1.2.1. Meting
Meetingeenheid: Globale Prijs (GP) Algemeen
Alle werken van elk van de installaties worden door de Aannemer weergegeven op detailplannen.
Het uitvoeringsdossier bestaat uit de volgende elementen:
* berekeningsnota's;
* proefattesten en technische fiches;
* uitvoeringsplannen en-schema's;
* "AS-IS"-documenten.
Alle documenten van het uitvoeringsdossier moeten in het Nederlands opgesteld zijn. 1.2.2. Controleberekeningen
De aannemer zal voor uitvoering der werken volgende controleberekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever en het Ingenieursbureau:
* verlichtingsstudie
* verlichtingsstudie noodverlichting;
* kabelberekening voor de kabels tussen verdeelpunt en hoofdverdeelbord;
* kabelberekening voor voedingen met groot vermogen (> 10 kW);
* berekening van de kortsluitstromen;
* berekening van de selectiviteit installatie;
* verdeling van het vermogen over de fasen;
* aardingsvoorzieningen. 1.2.3. Uitvoeringstekeningen en schema's
De aannemer zorgt ervoor dat de door hem op elektronische wijze geleverde gegevens (plannen, meetstaten, enz) verenigbaar zijn met de door de opdrachtgever gebruikte software. De Opdrachtgever zal opgeven in welke formaten documenten dienen overgemaakt te worden.
Wanneer de nodige documenten niet uitgereikt en goedgekeurd zijn, kan de Projectingenieur de verdere werken laten stilleggen en alle schade ten gevolge daarvan doorrekenen aan de installateur.
Binnen de zes weken na zijn aanduiding en voor iedere uitvoering:
* Een volledige tabel van de toestellen, met bijhorende technische fiches;
* De bouwplannen met aanduiding van gaten en doorboringen;
Het uittekenen van het plan dient te gebeuren op computer, dus niet met stift, balpen, potlood, of gelijksoortig.
Het uitvoeringsplan wordt door de aannemer gemaakt op basis van de door Het Werkbestuur ter beschikking gestelde elektronische bestanden, hetzij een naakte plattegrond van het gebouw, hetzij de laatste versie van de ontwerpplannen zoals ze bij Het Werkbestuur aanwezig zijn. Het gaat hierover dwg-files/pdf-files/rc-files die ter beschikking worden gesteld. De aannemer tekent op de bovenvermelde plannen de installatie uit.
De aannemer dient de hierna vermelde plannen te leveren in voldoende aantal:
* Alle plannen, opgesteld door de aannemer, zullen enerzijds voorgelegd worden in genormaliseerd formaat A3 voor de elektrische schema's en maximum A0 voor de grondplannen en anderzijds in formaat DWG volgens de voorschriften beschreven in het artikel betreffende het As-built dossier.
De lijst van plannen en schema's hierna is niet beperkend.
De bijkomende vragen die tijdens de uitvoering kunnen gesteld worden zijn inbegrepen in de offerte.
De elektrische schema's worden opgesteld volgens de voorstellingsprincipes conform de laatste geldende normen.Schema's van de installaties
- lijst met alle gebruikte materialen met vermelding van aantallen en karakteristieken;
- elektrische schema's middenspanning;
- elektrische schema's laagspanning;
- elektrische schema's zwakstroom: data, brand, inbraak, CCTV, toegangscontrole;
- overzichtsplan met de posities van de verschillende verdeelborden
- bedienings- en regelschema's;
- werkingsschema's, die eveneens voor commerciële doeleinden kunnen gebruikt worden;
- alle onderhoudsvoorschriften Planniveau van alle niveau's en van alle installaties met aanduiding van:
- kabelgoten, kabeling, stopcontacten, schakelaars, drukknoppen, voedingspunten, verlichtingsarmaturen, branddetectoren, en diverse toestellen zoals , ladegereedschap, deurcontrollers, ... e.d.
De planzichtten dragen alle geometrische afmetingen van de uitrustingen en de netten.


Question: Geef een generieke template voor verlichtingsberekingen in een lastenboek


Question: Kun je me info geven over magneetcontacten? in kader van brand

2.10.3. Bekabeling.
Meting
Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) inbegrepen in prijs van de detectoren, sirenes, handmelders, melddetectoren, magneetcontacten Materialen & Uitvoering
De kabeldikken zijn aangepast om een abnormale spanningsval te vermijden. De mechanische sterkte mede de goede werking van de installatie te waarborgen, bedraagt de diameter van de aders minimum 0,6 mm. Behoudens bijzondere, wettelijke verplichtingen of technische voorschriften bepaalt door de leverancier van het materiaal. Bij de keuze van de te te passen signaalkabels moeten de specificaties voor halogeenvrije kabels volgens NBN HD 627 worden aangehouden, voor zover deze betrekking hebben op de elektrische en mechanische eigenschappen.
Alle kabels die tot de alarmnalatie behoren en die met andere kabels begroepeerd zijn of verward kunnen worden, moeten overal gescheiden zijn, of minimum op de meters die zijn gemerkt.
Kabels in klemmenkasten moeten duidelijk zijn gecodeerd. Tevens moet in de klemmenkast een aansluit schema zijn aangebracht.
In een kabel niet stroomkasten die vanuit de centrale eenheid wordt gevoed, mogen geen stroomketens zijn opgenomen die vanuit andere installaties worden gevoed.
Een lus met alarm signaalgevers mag niet meer dan 10.000 m² vloeroppervlak beveiligen. Er mogen niet meer dan tien alarm signaalgevers aan een lus met alarm signaalgevers worden ondergebracht. Een storing in de transmissieweg van een alarmzone mag de werking van de transmissiewegen van andere alarmzones niet beïnvloeden.
Bij een eventuele storing (kortsluiting als draadbreuk) in de transmissieweg naar de alarmsignaalgevers mogen niet meer dan 32 alarmsignaalgevers uitvallen in de betreffende alarmzone.
De lus van functiebehoud moet bij brand gesteld voor alle kabels die langer dan 1 minuut na het ontdekken van de brand in werking moeten blijven om het alarmsignaal te behouden.
Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud bij brand geldt, moeten gedurende minimaal 30 min na het ontstaan van een brand blijven functioneren. Dit betekent dat binnen 30 min na het ontstaan van een brand geen draadbreuk en/of kortsluiting in de transmissieweg mag ontstaan als deze van de brand geen brand.
Functiebehoud bij brand is niet vereist voor de transmissiewegen tussen de centrale eenheid enerzijds en de handmelders anderzijds, evenwel aanwezige automatische brandmelders anderzijds, voor zover die continu opvraagbaar zijn op draadbreuk en kortsluiting.
Om voldoende functiebehoud bij brand van de kabel te kunnen waarborgen moeten één of meer van de hierna volgende voorzieningen worden toegepast:
Een type kabel (bv. aanpasbaar) waarvan de beproevingsmethode uit NBN-EN 50200 is aangetoond dat de kabel een functiebehoud van ten minste 30 minuten heeft. Een kabel met functiebehoud moet volgens de voorschriften van de fabrikant als volgt worden bevestigd.
Een kabel zonder functiebehoud (zo bestempeld bij voorbehoud voor bouwkundige maatregelen) dat deze minimaal 30 minuten na het ontstaan van een brand als transmissieweg blijft functioneren, bijvoorbeeld door het verzinken van de kabels in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm.
Door toepassing van een kabel van het vuurbestendige type, categorie FR volgens NBN C 30-004 (2003). 2.10.4. Branddetectoren

Melding
Meeteenheid : per stuk
Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering
De branddetectoren beantwoorden aan de normen NBN EN 54- 5, EN 54- 6, EN 54-7, EN 54-8, EN 54-10, of
EN 54-12. De keuze en de plaatsing van de detectoren gebeurt conform de bepalingen van :
•
hetzij de norm NBN S 21-100
•
hetzij de bepalingen van de TS 54-14 (2004) : richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, installeren,
in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud.
Het ontwerp van een installatie met automatische brandmelders dient door een geaccrediteerde certificatie-
instelling goedgekeurd te worden.

Specificaties
Analoog adresseerbare detectoren
Het te gebruiken type detectoren dient te worden bepaald in functie van het doel van de te bewaken ruimten:
In elke instandhoudingsruimte wordt er gebruik gemaakt van optische detectoren.
In keukens en garages wordt er gebruik gemaakt van thermische/thermodifferentiaal detectoren.
De detectoren mogen geen enkel onderdeel bevatten dat kan oxideren, roesten of slijten door de normale
temperatuur- of vochtigheidsomstandigheden dat in gebruik zijn.
De detectoren mogen geen alarm geven veroorzaakt door :
a) normale variaties in de toestand en samenstelling van de lucht
b) normale trillingen van het plafond waaraan ze bevestigd zijn
c) statische elektriciteit
De detectoren moeten het alarmsignaal behouden tot het door handbediening op de centrale gewist wordt.
Op dat ogenblik moeten ze zot automatisch in uittoestand plaatsen, op voorwaarde dat de oorzaak van het
alarm verdwenen is.
De detectoren moeten uitgevoerd worden met een elektronische beveiliging tegen diefstal. Bij het wegnemen
van een detector dient op de centrale een storingssignaal in werking te treden.
De sokkel dient voor alle detectoren dezelfde te zijn zodanig dat de detectoren allen onderling verwisselbaar
zijn. Ze dienen ontworpen te zijn voor een tweeledig-aardssysteem.
Alle detectoren bezitten de koperdichtheid van het aansluitpunt van een externe alarmindicator max. 80mA.
De kap en de basis moeten vervaardigd zijn uit kunststof (ABS), de schroeven en veren moeten vervaardigd
zijn uit roestvrij staal (A2).
Elke detector is voorzien van een elektronische adressering zonder bewegende delen.Optische detectoren
Deze detectoren werken volgens het Tyndall principe dat gebaseerd is op de brekingsindex van het licht. De
detectiekamer van de analoge optische rookdetector bestaat uit een LED en een fotodiode. De kamer is zo
opgebouwd dat het licht uitgestraald door de LED op de fotodiode normaal niet kan berijken. Wanneer echter
ook in de kamer aanwezig is, zullen de rookdeeltjes de lichtstralen reflecteren op de fotodiode. Deze
luchtstroom wordt omgezet in een elektrisch signaal.
Door toepassing van de "Flat Response Technology" heeft de optische sensor eenzelfde gevoeligheid voor
een wijde variëteit van ontvlambare materialen. Hierdoor is hij in staat om brandhaarden te detecteren die
voorheen enkel door ionische sensoren konden worden gedetecteerd.
Karakteristieken:
• Voedingsspanning: 17 - 41 Vdc
• Stroomverbruik: o Operationeel: 390 μA
•
Lage gerbruiksperiode: 120 μA
o In alarm: 19mA
•
•
•
•
•
Werkingstemperatuur: - 10 °C tot + 50 °C
Opslagtemperatuur (RV <80% bij 60 °C): - 30 °C tot + 60 °C
Relatieve vochtigheid: (bij 40 °C, niet gecondenseerd) < 95% RV
Beschermingsindex: IP42
Diameter: 100 mm
Hoogte met sokkel: 46 mm
Kleur: Wit Thermische detectoren
Deze detector is uitgerust met twee thermische elementen, namelijk een thermische sonde en een "rate of
rise"-sonde. Er kan een keuze gemaakt worden welk element de beslissing voor brandalarm zal nemen.
Karakteristieken:
Voedingsspanning: 17 - 41 Vdc
•
•
•
•
•
•
•
•
Stroomverbruik: o Operationeel: 350 μA
Lage gerbruiksperiode: 110 μA
o In alarm: 19mA
Werkingstemperatuur: - 10 °C tot + 70 °C
Opslagtemperatuur (RV <80% bij 60 °C): - 30 °C tot + 60 °C
Relatieve vochtigheid: (bij 40 °C, niet gecondenseerd) < 95% RV
Beschermingsindex: IP42
Diameter: 100 mm
Hoogte met sokkel: 46 mm
Kleur: Wit Multi-criteria detectors
Deze detector is uitgerust met twee detectie-elementen, namelijk een optisch element (identiek als dat van
de optische detector) en een thermische sensor.
Deze detector kan de multimode geschakeld zijn. Dan wordt de gevoeligheid van de optische sensor
aangepast in functie van de opgemeten temperatuur door de thermische voeler.
Een andere mogelijkheid is dat de twee detectie-elementen gescheiden functies genereren. Dit kan vanuit de
centrale programmeerworden in verschillende regimes bv: tijdens dag: thermisch - tijdens nacht multimode.
Kenmerken:
• Voedingsspanning: 17 - 41 Vdc
• Stroomverbruik: o Operationeel: 450 μA
• Lage kerntemperatuur: 120 μA
• o In alarm: 1.9mA
• Werkingstemperatuur: -10 °C tot + 50 °C
• Opslagtemperatuur (RV <80% bij 60 °C): - 30 °C tot + 60 °C
• Relatieve vochtigheid: (bij 40 °C, niet gecondenseerd)< 95% RV
• Beschermingsindex: IP42
• Diameter: 100 mm
• Hoogte met sokkel: 46 mm
• Kleur: Wit
Sokkel
De detectoren dienen uitgerust met een sokkel met kortsluitbeveiliging (met LED voor indicatie van het
defect)
Kenmerken:
• Voedingsspanning: 17 - 41 Vdc
• Operationeel: 50μA
• Stroom bij kortsluiting: <10mA
• Max. aansluitstroom: 1A
• Werkingstemperatuur: -10 °C tot + 50 °C
• Opslagtemperatuur (RV <80% bij 60 °C): - 30 °C tot + 60 °C
• Relatieve vochtigheid: (bij 40 °C, niet gecondenseerd)< 95% RV
• Beschermingsindex: IP42
• Diameter: 100 mm
• Kleur: Wit 2.10.5. Handmelders

Metting
Meeteenheid : per stuk
Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal & Uitvoering
De toe te passen handmelders moeten voldoen aan NBN EN 54-11.
De bediening en de uitvoering (zoals vorm, grootte, symbolen en belettering) moeten voor alle handmelders binnen één alarminstallatie het zelfde zijn. Conform EN 54-11 moet de kleur van alle handmelders rood zijn.
Handmelders die geen waarschuwings- of alarmsignaal genereren, bv. omdat zij enkel dienen voor de bediening van een blusinstallatie, van een rookafzuigsysteem of voor het sluiten van branddeuren, moeten een andere kleur hebben, met aangepast pictogram en/of opschrift. Als de inwerkingstelling van een dergelijke installatie het geven van een waarschuwing of een brandalarm impliceert zijn deze handmelders ook rood.
De handmelders moeten voor iedereen direct bereikbaar zijn, en in de nabijheid van brandslanghaspels worden aangebracht. Wanneer geen brandslanghaspels aanwezig zijn, moeten de ontruimingshandmelders in de uitgangen of op bereikbare plaatsen worden meegehecht, bij voorkeur in de nabijheid van de nood(uitgangen) en/of aanwezige draagbare blustoestellen. Bij elke directe uitgang naar buiten wordt een handmelder geplaatst op de wanden of van de uitgang.
Vanaf iedere locatie in het ontruimingsgebied moeten handmelders binnen 30 m bereikbaar zijn .
Handmelders moeten op een hoogte tussen 0,8 m en 1,5 m vanaf de vloer worden geplaatst.
Voor nodig, moeten handmelders desgewenst worden tegen opdringende rook, bv. kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een extra voorziening aan te brengen waardoor men ten minste twee handelingen nodig zijn om de alarm in werking te stellen (zoals een transparant deksel dat moet worden opgelicht om de bedieningselementen te kunnen bedienen, of een tweede bedieningselement dat de werking van het eerste bedieningselement bekrachtigt).
Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen te bedienen, kan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst of pictogram dat
ontnieuwbaar bij de handmelder is aangebracht.
 2.10.6. Alarmsirenes

Metting
Meeteenheid : per stuk
Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal & Uitvoering
Het ontruimingssignaal moet een continu signaal zijn, maar gemoduleerd zijn. Het is verschillend van alle
signalen die in het gebouw gebruikt wordt. In elke alarmeringszone moeten ten minste twee
toonsignaalgevers voor het alarm worden aangebracht. Toonsignaalgevers moeten voldoen aan NBN-EN
54-3. Binnen één alarmeringszone moeten de signaalgevers worden gesynchroniseerd. De verbinding
tussen de centrale eenheid en de alarmsignaalgevers moet vanuit de centrale eenheid op zowel kortsluiting
als draadbreuk worden simak.
De alarmsirenes zijn in staat op verschillende frequentie een alarmtoon te geven. De bepaling van de
alrmtoon hangt af van het brandscenario en wordt in overleg met het bestuur en de brandweer bepaald.
 2.10.7. Contacten
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) inbegrepen in prijs van de centrale eenheid
Materialen & Uitvoering
De brandcentrale bevat de nodige uitgangen voor het ontgrendelen van elektrische sloten en elektrisch bediende schuifdeuren. De bekabeling tussen centrale en deze deuren dient inbegrepen te zijn in de aanneming.
De brandcentrale bevat een uitgang voor het stilleggen van de HVAC-installaties. De bekabeling tussen centrale en het bord HVAC dient inbegrepen te zijn in de aanneming.
De brandcentrale bevat een uitgang voor het sluiten van de gastoevoer. De bekabeling tussen centrale en de automatische gaskraan dient inbegrepen te zijn in de aanneming.
De RWA installatie geeft een ingang aan de brandcentrale. De bekabeling tussen RWA en centrale is inbegrepen in de aanneming
De brandcentrale moet een uitgang bevatten voor volgende aansluitingen indien deze aanwezig zijn in deze aanneming
• Koppeling HVAC-installatie. Bij brand wordt de installatie stilgelegd
• Automatische gaskraan. Bij brand wordt de gastoevoer gesloten
• RWA installatie. Bij brand springt de RWA installatie in volledige werking
• Rookluik. Bij brand in de tunnel, moet er de optie zijn om het rookluik automatisch of manueel te openen
• Brandcontact daken/kappen. In geval van brand in de keukens moet de stroomtoevoer naar het keukentoestel worden onderbroken 2.10.8. Deurdoumagnetsen
Meting
Meeteenheid : per stuk
Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materialen & Uitvoering
De deuren die bij brand zelfsluitend moeten zijn, zijn voorzien van deurdoumagnetsen. Deze zijn continu bekrachtigd en houden de deuren open. Bij brand valt de bekrachtiging weg en sluiten de deuren.
Bedrijfsspanning:
Vermogensopname:
Beveiligingsklasse
Houdkracht
24V AC/DC
3.5W
IP65
400 N


Question: Kun je me info geven over magneetcontacten? in kader van brand

2.10.7. Contacten
Meting
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) inbegrepen in prijs van de centrale eenheid

Materiaal & Uitvoering
De brandcentrale bevat de nodige uitgangen voor het ontgrendelen van elektrische sloten en elektrisch bediende schuifdeuren. De bekabeling tussen centrale en deze deuren dient inbegrepen te zijn in de aanneming.
De brandcentrale bevat een uitgang voor het stilleggen van de HVAC-installaties. De bekabeling tussen centrale en het bord HVAC dient inbegrepen te zijn in de aanneming.
De brandcentrale bevat een uitgang voor het sluiten van de gastoevoer. De bekabeling tussen centrale en de automatische gaskraan dient inbegrepen te zijn in de aanneming.
De RWA installatie geeft een ingang aan de brandcentrale. De bekabeling tussen RWA en centrale is inbegrepen in de aanneming

De brandcentrale moet een uitgang bevatten voor volgende aansluitingen indien deze aanwezig zijn in deze aanneming:
* Koppeling HVAC-installatie. Bij brand wordt de installatie stilgelegd
* Automatische gaskraan. Bij brand wordt de gastoevoer gesloten
* RWA-installatie. Bij brand sprint de RWA installatie in volledige werking
* Rookluik. Bij brand in de traphal, moet er de optie zijn om het rookluik automatisch of manueel te openen
* Brandcontact dampkappen. In geval van brand in de keukens moet de stroomtoevoer naar het keukenbord worden onderbroken

De bekabeling van bovenstaande koppelingen indien van toepassing is inbegrepen in de aanneming 2.10.8. Kanaaldetectoren
Meting
Meerderheid : per stuk
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal en uitvoering
Voor toepassing in ventilatiesystemen met luchtsnelheden van 1,5 m/s tot 20 m/s.
Bedrijfsspanning 24 VDC (15 ... 33 VDC)
Maximaal stroomverbruik 25 mA (ca. 0,7 mA als FAD-RB-DIB relaisprint is geïnstalleerd)
Elektromagnetische immuniteit (EMS) EN 50130-4
Elektromagnetische emissie (EME) EN 61000-6-3 Te plaatsen in het pulsie en extractiekanaal vlak na de luchtgroep. 2.10.9. bedieningsmodule rookluik

Metting
meeteenheid: per stuk, inclusief sturingsbekabeling drukknoppen, exclusief voedingskabel rookkoepel.
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen & Uitvoering
Het rookluik in de traphal is te bedienen met een drukknop op het gelijkvloers
De module is voorzien van interne batterij.
De aansluiting voor sturing en bediening zit vervat in aanneming elektriciteit, inclusief bekabeling. Er wordt
voor de bekabeling vanuit gegaan dat de centrale voorzien is van een centrale batterij systeem.
Bekabeling tussen de bediening en de koepel wordt in functiebehoud uitgevoerd.
Wegvallen van de normale voedingsbron en storingen worden via het Gebouwbeheersysteem gemeld. ### 2.13. Toegangscontrole
**Omschrijving**
De werken, begrepen in deze aanneming, omvatten het plaatsen van de nodige kabelwegen voor de bekabeling, hiervoor worden alle structurele zaken bedoeld om het trekken van kabels mogelijk te maken. volgende zaken zijn hier onderdeel van:
* Muurdoorvoeren,
* Kabelgoten,
* Wandgoten,
* ... ### 2.12. Zonnewering/Verduistering
**Meting**
Meeteenheid : per stuk
Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

**Omschrijving**
De bediening van de zonnewering gebeurt via het gebouwbeheersysteem. De screens worden voorzien van motoren die gevoed worden op 230V. In deze aanneming zit enkel de bekabeling om de screens van stroom te voorzien. ### 2.13. UPS-installatie
**Meting**
Meeteenheid: Globale Prijs (GP)
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

**Omschrijving**
Er worden vertrekken voorzien via 2 onafhankelijke UPS-installaties #### 2.13.1. UPS Brandweerkazerne
Er zal door de klant een UPS voorzien worden vanwaar wij de nodige vertrekken kunnen voorzien voor:
* Stopcontacten en verlichting medische dienst,
* Stopcontacten en verlichting spoed,
* Stopcontacten seinkamer (2 burelen) #### 2.13.2. UPS Brandhaspelpomp
Er zal een drukverhogingspomp geplaatst worden voor de wateraanvoer van de brandhaspels, deze zal zijn voeding verkrijgen vanuit de bestaande UPS in de aanpalende loods. Daar deze pomp deel uitmaakt van een veiligheidsinstallatie zal deze aan alle geldende regels daarvan moeten voldoen. Hetzelfde is van kracht op de bestaande UPS, deze zal indien nodig omgebouwd worden tot een veiligheidsbron en bijgevolg aan alle eisen daarvan voldoen. De aanpassingswerken aan de UPS zullen indien nodig uitgevoerd worden door de bouwheer.
De pomp zelf zal geplaatst worden in de berging onder de trap.
Alle documenten en technische fiches van de UPS kunnen opgevraagd worden bij de bouwheer.
Alle bekabeling van UPS naar de pomp zal uitgevoerd worden in functiebehoud. 2.14. Alarmering
Meting
Meetingeenheid: Globale Prijs (GP)
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Omschrijving
In de brandweerkazernes is gebruik gemaakt van een SCADA systeem om verschillende meldingen, alarmen en storingen uit te voeren. De volledige installatie van dit systeem en zijn componenten zal door de bouwheer opgenomen worden. Aangezien dit nieuwe gebouw het hart van de brandweer-installatie zal worden, worden er eisen gesteld om de brandweerlieden de nodige informatie te bezorgen bij een alarm. Dit houdt in dat er vanuit de seinkamer, die uitgebouwd is door de interne brandweer van Total Energies acties gekoppeld worden aan de hand van scenario's die door hen beheerd worden. Er bestaan 2 verschillende meldingen en alarmen. Er is onderscheid gemaakt tussen storingen (wegvallen van spanning, foutmeldingen, ...) en brand. 2.14.1. Storing
Voor dit type van melding zal er gebruik gemaakt worden van een intern telefoon-systeem dat geschakeld kan worden in de seinkamer. Deze installatie valt buiten de scope van deze aanneming. 2.14.2. Brand
Bij een brandalarm op de site zal de volledige ploeg van de brandweer opgeroepen worden. Vanuit het SCADA systeem zullen er signalen komen van de nodige acties uit te voeren. Deze acties zijn terug te vinden in document "K26758 Brandweergebouw set-up alarmering" en bijhorende plannen. Laatste revisies van deze plannen kunnen steeds bij de bouwheer opgevraagd worden. Elke van deze acties dient 'hard-wired' uitgevoerd te worden om fouten (slechte verbindingen, wegvallen data-verbinding, ...) zoveel mogelijk uit te sluiten.
Onderstaande items worden in dit bestek voorzien:
* Flashlights
* Akoestische alarmen
* Lichtkranten ### 3. Keuring en oplevering
#### 3.1. Keuring
Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP)
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). Omschrijving
Volgende keuringen dienen na het uitvoeren van de verschillende werken tijdig afgeleverd te worden:
* Keuring van de middenspanningsinstallatie
* Keuring van de laagspanning elektriciteitsinstallatie (tijdig over te maken ten behoeve van openen teller)
* Attest UTP Cat6.
* Attest glasvezelbekabeling.
Alle keuringen worden afgeleverd door erkende keuringsorganismen (of door gehabilitieerde installateurs indien van toepassing). Bij meetrapporten wordt het ijkingrapport van de gebruikte meetapparatuur toegevoegd. #### 3.2. Indienststelling / testen
Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP)
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). Omschrijving
Voordat kan overgegaan worden tot oplevering van de installaties dient de aannemer de volledige installatie in dienst te stellen. Dit houdt in dat alle installaties moeten functioneren volgens de vereisten waarvoor ze ontworpen zijn. In het bijzonder wordt gedacht aan:
* de automatische branddetectie-installatie
* de verlichting en lichtbediening
* de veiligheidsverlichting
* databekabeling (koper en glasvezel)
* de nood-voeding voor veiligheids en kritische installaties
De aannemer voorziet minstens 2 volledige dagen voor het bespreken van de installaties met en het opleiden van de afgevaardigden van de opdrachtgever (de gebruikers). Hierbij wordt alle nodige uitleg omtrent werking van de installaties verschaft.
De aannemer voorziet eveneens de tijd en ruimte om het testen van de installaties voor branddetectie, veiligheidsverlichting (eventueel koppeling met toegangscontrole voor ontgrendeling van vluchtdeuren) en noodstroom. Deze testen kunnen gebeuren in aanwezigheid van de afgevaardigde van de brandweer. De aannemer voorziet hiertoe tevens het nodige personeel om – indien nodig – installaties te resetten. Deze testen zullen herhaald worden zolang tot alle aanwezigen getuigen kunnen zijn van een perfect werkende installatie.


Question: Kun je me info geven over magneetcontacten? in kader van brand

2.10. Branddetectie
Plannen van Telenet zijn leidend voor de hoeveelheden en exacte posities. 2.10.7. Contacten
Er dient een koppeling voorzien te worden tussen de brandcentrale en de automatische blusinstallatie in de dampkap van de keuken. Hierin zal de aannemer elektriciteit enkel voorzien in de bekabeling en aansluiting ervan.


Question: Kun je me info geven over magneetcontacten? in kader van brand

2.10.3. Bekabeling.MetingAard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) inbegrepen in prijs van de detectoren, sirenes, handmelders, gasdetectoren, magneetcontacten Montages & UitvoeringDe kabeldiameteren zijn aangepast om een abnormale spanningsval te vermijden. Om de mechanische sterkte alsmede de goede werking van de installatie te waarborgen, bedraagt de diameter van de aders minimum 0.8 mm. behoudens bijzondere wettelijke verplichtingen of technische voorschriften, bepaald door de leverancier van het materieel. Bij de keuze van de toe te passen signaalkabels moeten de specificaties voor halogeen vrije kabels volgens NBN HD 627 worden aangehouden, voor zover deze betrekking hebben op de elektrische en mechanische eigenschappen.Alle kabels die tot de alarminstallatie behoren en die met andere kabels gegroepeerd zijn of verwenkt kunnen worden, moeten rood gekleurd zijn, of minimaal om de 5 meter zijn gemerkt.Kabels in klemmenkasten moeten duidelijk zijn gecodeerd. Tevens moet in de klemmenkast een aansluitschema zijn aangebracht.In alle kabels met stroomkennis die vanuit de centrale eenheid wordt gevoed, mogen geen stroomketens zijn opgenomen die vanuit andere installaties worden gevoed.Een lus met alarmsignaalgevers mag niet meer dan 10.000 m² vloeroppervlak beveiligen. Er mogen niet meer dan tien alarmeringszones in één lus met alarmsignaalgevers worden ondergebracht. Een storing in de transmissieweg van een alarmeringszone mag de werking van de transmissieweg van andere alarmeringszones niet beïnvloeden.Bij een eventuele storing (zowel kortsluiting als draadbreuk) in de transmissieweg naar de alarmsignaal-gevers mogen niet meer dan 20 alarmsignaalgevers uitvallen in de betreffende alarmeringszone.De eis van functiebehoud bij brand geldt voor alle kabels die langer dan 1 minuut na het ontdekken van de brand in werking moeten blijven om het alarmsignaal in stand te houden.Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud bij brand geldt, moeten gedurende minimaal 30 min na het ontstaan van een brand blijven functioneren. Dit betekent dat binnen 30 min na het ontstaan van een brand geen draadbreuk of kortsluiting in de transmissieweg mag ontstaan als gevolg van de brand.Functiebehoud bij brand is niet vereist voor de transmissiewegen tussen de centrale eenheid enerzijds en de handmelders en/of manueel geactiveerde automatische brandmelders anderzijds, voor zover die continu bewaakt zijn op draadbreuk en kortsluiting.Om voldoende functiebehoud bij brand van de kabel te kunnen waarborgen moeten één of meer van de hierna volgende voorzieningen worden toegepast:- Een type kabel toepassen, waaraan voor de beproevingsmethode uit NBN-EN 50200 is aangetoond dat de kabel een functiebehoud van ten minste 30 minuten heeft. Een kabel met functiebehoud moet volgens de voorschriften van de fabrikant en als volgt worden beveiligd.- Een kabel zonder functiebehoud of bescherming (bijvoorbeeld door inwendige maatregelen) dat deze minimaal 30 minuten na het ontstaan van een brand als transmissieweg blijft functioneren, bijvoorbeeld door het verzinken van de kabels in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouw diepte van 3 cm.- Door toepassing van een kabel van het vuurbestendige type, categorie FR volgens NBN C 30-004 (2003).


Question: Kun je me info geven over magneetcontacten? in kader van brand

7 Brand -
Nieuwe brandcentrale voor BESS, gekoppeld met octopus die volledig
los staat van DHL. Contacten te voorzien door EXV die uitgelezen
kunnen worden door DHL indien nodig. Welke signalen voor te geven?
Algemeen verzamelcontact voor brand door te geven. Koen geeft door
wat hierna voorschrijft als start/stop. Brandcentrale toe te voegen
aan netwerkschema.
Calorietempen dient opgesteld te worden. Na te kijken of alles
opgenomen is in het EMS m.b.t. alarmen. Automatische verwijting aan
hulpdiensten via brandcentrale.
- Koppeling brandmelders BSP toe te voorzien op container.
- Buswiel kan toelichting geven aan brandweer bij oplevering.


Question: Kun je me info geven over magneetcontacten? in kader van brand


Question: Kun je me info geven over magneetcontacten? in kader van brand

2.10.7. Contacten
Er dient een koppeling voorzien te worden tussen de brandcentrale en de automatische blusinstallatie in de dampkap van de keuken. Hierin zal de aannemer elektriciteit enkel voorzien in de bekabeling en aansluiting ervan.


Question: Kun je me enkele aandachtspunten geven waar ik op moet letten als ik 2 transformatoren van 1000kVA of meer in parallel wil aansluiten?

#### SPECIFICATIES
De transformator is van het oliegekoelde type met natuurlijke koeling.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen: | 630 kVA |
| Koeling: | ONAN |
| Dielektricum: | minerale olie, (max 2 ppm PCB's) |
| Isolatieniveau: | 17,5kV |
| Primaire spanning: | te controleren bij de netbeheerder |
| HS aansluitingen: | plug in stekkers (250 A) conform NBN 50180 ; Interface A |
| LS aansluitingen: | porseleinen DIN klemmen met aansluitingvlaggen |
| HS-regeling: | spanningsloos omschakelbaar, 5 stappen, -5, -2,5, 0, +2,5, +5% |
| Secundaire spanning: | 3 x 420V + N |
| Schakelgroep: | DYN 11 |
| Verliezen: | A04K (conform Ecodesign 2021) |Kortsluitspanning:
4% (50 tot 630 kVA) Verdere voorzieningen:
* 2 oriënteerbare transportwielen
* 2 hef- en trekogen
* aardingsklemmen
* kenplaat
* vulopening
* leegloopdop van DIN type (A 22 of A 31 )
* LS kap IP 2X voorzien om de L.S. klemmen aanrakingvrij te houden
* op laagspanningszijde wordt naast de transformator een laagspanningskast opgesteld.
* In de laagspanningskast wordt een 4-polige LS-vermogensschakelaar voorzien, geschikt om de installatie visueel te scheiden aan secundaire kant.
* temperatuurbeveiliging via een DMCR-relais.
* DMCR-relais wordt bekabeld op een uitschakelspoel op de desbetreffende beveiligingsschakelaar op middenspanningszijde.
* onder de transformator wordt een metalen olieopvangbak voorzien welke de totale hoeveelheid olie kan opvangen. Proefverslagen:
Iedere transformator wordt onderworpen aan de routineproeven volgens NBN C 52 100 en geleverd met een testverslag. Op aanvraag kunnen type en speciale proeven gecertificeerd worden door een erkend onafhankelijk laboratorium. Volgende proefverslagen worden meegeleverd:
* controle van de schakelgroep.
* meting van de weerstand der wikkelingen.
* meting van de belastingsverliezen en nullaststroom.
* meting van belastingverliezen en kortsluitspanning.
* meting van de transformatieverhouding.
* diëlektrische MS- en LS-test met geïnduceerde spanning. Voedingsleidingen
Aanleg volgens de voorschriften van de distributienet beheerder (DNB).
Doorvoeren door wanden in polyethyleen te voorzien. 2.17. PV-installaties 2.17.1. Algemeen Omschrijving
Op het dak van het nieuw gebouw dienen PV-installaties voorzien te worden die 18 kW piekvermogen kunnen leveren. De installaties worden geplaatst in de daartoe voorziene zones op het dak. De conformiteit van de gebruikte onderdelen met de Europese reglementen betreffende complete veiligheid wordt aangetoond door het CE merk. De installatie dient te voldoen aan IEC 60364-7-712:2002 (elektrische installaties van gebouwen Deel 7-712 - bepalingen voor bijzondere installaties of locaties – fotovoltaïsche voedingssystemen). Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP)
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties
De panelen hebben een minimaal piekvermogen van 400 Wp. Ze zijn van een tier 1 merk met een rendement na 25 jaar van minstens 85%. De aannemer legt bij de uitvoering 2 berekeningen voor: een met zuidoriëntatie en een met een oost-west oriëntatie. # Uitvoeringsstudie en ontwerp

De aannemer maakt een gedetailleerde uitvoeringsstudie en ontwerp van de photovoltaïsche installaties. Deze uitvoeringsstudies omvatten ten minste:
- dimensionering
- ontwerp van de installaties van de zonnepanelen (panelen en bevestiging)
    - kortsluitberekeningen
    - selectiviteitsstudie
    - kabelberekeningen m.b.t.:
        - overstromen
        - kortsluiting
        - indirecte aanraking
        - spanningsval
- ontwerp van de elektrische infrastructuren (elektrische schema's)
- inplantingsplannen
- eventueel vereiste stabiliteitsstudies
- risico- en veiligheidsanalyse # Omvang der werken

- Het leveren en plaatsen van de PV-panelen – op draagstructuur, de bekabeling en alle ander constructiemateriaal
- Het leveren van alle bekabeling en het maken van de nodige doorvoeren in samenspraak met de technisch medewerker van de aanbestedende overheid.
- Het leveren en plaatsen van de omvormers.
- Het leveren en plaatsen van de nodige beveiliging (kortsluitstromen, overspanning, bliksem,...)
- Het leveren en plaatsen van de kWh-meter.
- Het keuren van de volledige installatie op conformiteit met het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) door een erkend keuringsorganisme – gekozen in samenspraak met de gemeente. Daarnaast zal ook de netkoppeling door een door de netbeheerder erkend organisme gecontroleerd worden. Enkel na schriftelijke toestemming van de netbeheerder mag de installatie op het distributienet aangesloten worden. De aannemer legt blanco keuringsverslagen voor Alle keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.
- De aannemer legt een eventueel gemaakte groene stroomcertificaten aan.
- Het vermogen wordt gelijktijdig vermeld over de verschillende fases. # PV-panelen

De aannemer legt de technische fiche van de voorgestelde PV-panelen ter goedkeuring voor. Hierbij dienen naast de afmetingen en het gewicht eveneens minimaal volgende parameters vermeld te worden :
- De opbouw van het paneel (samenstellende onderdelen)
- Het plaatsingssysteem
- Het nominaal vermogen van het paneel uitgedrukt in kWp. Het vermogen van panelen wordt gemeten onder internationaal vastgelegde testcondities (STC, Standard Test Conditions)
- De tolerantie op dit vermogen in plus en min uitgedrukt in %
- De rendementsgarantie/vermogensgarantie op lange termijn
- De productgarantie
- De wijze waarop de verschillende panelen aan elkaar gekoppeld worden
- De kortsluitveiligheid, de beschermingsgraad

De panelen voldoen eveneens aan volgende voorwaarden
- Maximale vermogentemperatuurcoëfficiënt: -0,5%/°C
- Maximum tolerantie op het piekvermogen: 5%
- De modules moeten voorzien zijn van een beveiliging tegen hot spots
- Het vermogen van de PV panelen wordt gemeten conform de normen voor zonnecellen en PV-panelen van het Internationaal Elektrotechnisch Comité.
- De opgegeven hoeveelheid geproduceerde elektrische stroom in kWh op jaarbasis moet voldoendegedocumenteerd worden bij de inschrijving (de berekening van de omzetting van de zonne-energie in elektrische stroom rekening houdende met ons klimaat, stralingsschema van de zon, de dakhelling, enz.):
*   De PV-panelen moeten voldoen aan de elektrotechnische norm IEC61215 die naast elektrische prestaties ook vochtbestendigheid, extreme temperatuurschommelingen en hagelbestendigheid test.
*   Beschermingsgraad: IP65 minimaal
*   Werkingstemperatuur: tussen -40 en + 85°C De bevestiging gebeurt door middel van zelfdragende, auto-stabiele losliggende frames. Het plaatsen van ballast dient geminimaliseerd te worden, het plaatsingssysteem moet ter goedkeuring worden voorgelegd. Een waterdichte afwerking moet gegarandeerd zijn. Bij plaatsing op platte daken mag de waterdichtheid laag het beschadigd worden. De nodige maatregelen dienen hiervoor getroffen te worden. De huidige afvoer van regenwater mag nergens verhinderd worden door de draagstructuur van de panelen.
De oriëntatie en hellingshoek van de panelen moet zodanig uitgevoerd worden dat er geen enkele beschaduwing optreedt.
Het gebruikte materiaal, van de metalen constructiedelen en bevestigingsmiddelen is niet onderhevig aan corrosie. De modules zijn op die manier gemonteerd zodat diefstal van de panelen wordt tegengegaan.
Een beschrijving van de maatregel(en) wordt in de offerte opgenomen. De opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal. De omvormer
*   De omvormer of (PV) inverter zet gelijkstroom om naar wisselstroom en realiseert de synchronisatie met het net. De omvormer schakelt automatisch uit bij netstoring of net onderbreking. Dit gebeurt door controle van zowel spanning, frequentie als impedantie van het elektrisch net.
*   Het maximaal verbruik stand-by modus is 10W.
*   Het nominale ingaande vermogen (maximale uitgaande vermogen / invertorrendement bij vollast) van de invertor moet tussen 80 en 120% van het piekvermogen van het aangesloten fotovoltaïsche array liggen.
*   De invertor dient zodanig gedimensioneerd te worden dat zijn MPP tracking bereik de MPP spanning van de fotovoltaïsche array bij -10°C tot +70°C omvat. Wanneer lucht kan stromen langs de achterkant van de fotovoltaïsche modules, mag 80°C de maximale temperatuur verondersteld worden.
*   De maximaal toegelaten ingangsspanning van de invertor dient groter te zijn dan de open klemspanning van de fotovoltaïsche array bij -10°C en 1000W/m².
*   De omvormer moeten in serie geplaatst worden: serie-inverter (string inverter). Er moeten voldoende omvormers voorzien worden. Het aantal modules per invertor moet vermeld worden. De beveiliging van de stringingangen moet voldoen aan IEC 60364-7-712.
*   De invertor moet binnen voldoende ruime grenswaarden van de spanning steeds het maximale vermogen kunnen opzoeken (maximale vermogen puntenrijking MPP).
*   De invertoren moeten voldoen aan de laatste aangepaste richtlijnen van het AREI:
*   De invertoren, die buiten geplaatst worden moeten waterdicht zijn conform de norm IP 65.
*   De inventoren moeten voorzien zijn van een overspanningbeveiliging tegen inductieve spanningen.
*   Deringen conform Europese en Belgische normen.
*   Indien de gelijkspanningszijde en de wisselspanningszijde van de invertor niet galvanisch gescheiden zijn, moet dit aangegeven worden op de invertor.
*   De omvormer moet goed bereikbaar zijn voor controle van de werking van het PV-systeem en de door de omvormer geproduceerde warmte moet voldoende worden afgevoerd door middel van ventilatie.
*   De inventoren zijn voorzien van een seriële interface voor datalogging.
*   De eisen en richtlijnen van de distributienetbeheerder en de eisen uit de nota C10/11 van Synergrid moeten gevolgd worden.
De aanleg van de bekabeling van de omvormers, omvormers en de PV-panelen moet voldoen aan de laatste aangepaste richtlijnen van het AREI.Het aantal kringen dat aangesloten kan worden
De productgarantie bedraagt minstens 5 jaar
Het vermogen van de omvormer(s) wordt bepaalt in functie van het vermogen van de panelen die op deze omvormer aangesloten wordt. Het aantal omvormers wordt bepaald door het totaal vermogen dat geïnstalleerd wordt (kWp).
De aannemer heeft in zijn offerte aan waar de omvormers zullen opgesteld worden en welke bouwkundige maatregelen hij voorziet (ontluchting, koeling, brandveiligheid, ...) om een opstelling te bekomen conform de voorschriften van de fabrikant, het ARB, en ARAB, de brandnormering en plaatselijke brandweer. Alle kosten hiervoor zitten vervat in de inschrijvingsprijs. Bekabeling-gelijkstroom- en wisselstroombekabeling
Bekabeling dient UV- en weersbestendig en gegarandeerd waterdicht te zijn. De aannemer levert hiervoor de nodige certificaten aan.
De leidingen dienen zo kort mogelijk gehouden te worden om de verliezen tot een minimum te beperken. De leidingslengte wordt aangepast in functie van de afstanden.
Binnen het gebouw wordt zowel de horizontale als verticale bekabeling in een door de aannemer voorziene goot gelegd. De goot is voldoende ruim bemeten (voorzien van minimale reserve van 50 %) en de kabels worden op regelmatige afstanden aan de goot bevestigd.
De bekabeling – zowel gelijkstroom- als wisselstroombekabeling – dient zich van alle andere bekabeling (databekabeling, sterkstroom, zwakstroom, glasvezel, ...) te onderscheiden. Dit door toepassing van een specifieke kleur of door het op regelmatige afstanden merken (minimaal om de 3 meter).
Kabels geïnstalleerd op daken moeten geschikt zijn voor een temperatuurbereik van -20°C tot 80°C. Dit geldt ook voor het gebruikte installatiemateriaal (bv. kabelgoten) Geijkte kWh-meter zonne-energie, beveiligingen (overspanning en bliksem), aarding
De kWh-meter registreert de geproduceerde hoeveelheid zonne-energie. Deze kWh-meter dient van het geijkte type te zijn (overschrijft nauwkeurigheidsklasse 1 (EEG)).
De gehele installatie (draagstructuur, panelen, bekabeling, omvormers, ...) dienen afzonderlijk gezekerd (hoofdschakelaar, differentieelschakelaar, automaat, ...) en beveiligd te worden tegen overspanning, blikseminslag, kortsluiting, ... Alle kosten zijn hiermee gepaard dienen te zijn in de inschrijvingsprijs begrepen te zijn.
Aarding - De aannemer licht toe welke voorzieningen hij hiervoor getroffen heeft. Hij specificeert welke onderdelen hij zal aarden en op welke wijze. Alle kosten die hiermee gepaard gaan dienen in de inschrijvingsprijs begrepen te zijn.


Question: Kun je me enkele aandachtspunten geven waar ik op moet letten als ik 2 transformatoren van 1000kVA of meer in parallel wil aansluiten?

2.16.2 Transformator

Omschrijving
Om de hoogspanning te transformeren naar het laagspanningsniveau wordt een oliegevulde transformator voorzien.

Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP), inclusief alle onderdelen zoals hierna beschreven, volledig klaar om te werken volgens de beschrijving. Aard van de overeenkomst: forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal, specificaties en uitvoering
NORMEN
De transformatoren zijn gebouwd in overeenstemming met volgende normen:
* NBN EN 60076-1 tot 60076-5
* NBN EN 50464-1 en EN 50588 Ecodesign
* NBN C 52 101 tot 105
* IEC 354
* IEC 76-1
De verliezen, kortsluitspanningen en geluidsniveaus zijn vastgelegd in de norm EN 50588 reeks Ecodesign (AoAk) volgens Synergiegrid. De toleranties op verliezen, kortsluitspanning en geluid zijn conform de Ecodesign richtlijnen.

MATERIAAL
De magnetische kern wordt vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalst siliciumstaal. De stapeling gebeurt volgens een step-lap systeem om het niveau van de nullastverliezen te optimaliseren.
De wikkelingen zijn vervaardigd uit aluminium. Waar het noodzakelijk is zal de fabrikant voor koper opteren; de wikkeltechnologie is doorgaans een foliewikkeling voor de LS en ronddraad voor de HS.
De materialen gebruikt voor de vervaardiging van de transformatoren, zoals isolatiemateriaal, lak, verf, enz. moeten nieuw zijn en vrij zijn van PCB's.

SPECIFICATIES
De transformator is van het oliegekoelde type met natuurlijke koeling.
| Kenmerk | Waarde |
| :---------------------- | :------------------------------------------------ |
| Nominaal vermogen: | 630 kVA |
| Koeling: | ONAN |
| Diëlectricum: | minerale olie, (max 2 ppm PCB's) |
| Isolatieniveau: | 17,5kV |
| Primaire spanning: | te controleren bij de netbeheerder |
| HS aansluitingen: | plug in stekkers (250 A) conform NBN 50180: Interface A |
| LS aansluitingen: | porseleinen DIN klemmen met aansluitingvlaggen |
| HS regeling: | spanningsloos omschakelbaar: 5 stappen; -5, -2.5, 0, +2.5, +5% |
| Secundaire spanning: | 3 x 420V + N |
| Schakelgroep: | DYN 11 |Verliezen: AoAk (conform Ecodesign 2021)
Kortsluitspanning: 4% (50 tot 630 kVA) Verdere voorzieningen:
* 4 potentiaalvrije transportwielen
* 3 hef- en trekogen
* 2 aardingsklemmen
* klemplaat
* vulopening
* regeldop van DIN type (A 22 of A 31)
* LS kap IP 2x voorzien om de LS. klemmen aanrakingvrij te houden
* op laagspanningszijde wordt naast de transformator een laagspanningskast opgesteld.
* in de laagspanningskast wordt een 4-polige LS-vermogensschakelaar voorzien, geschikt om de installatie visueel te scheiden aan secundaire kant.
* temperatuurbeveiliging via een DMCR-relais.
* DMCR-relais wordt bekabeld via een uitschakelspoel op de desbetreffende beveiligingsschakelaar op middenspanningszijde.
* onder de transformator wordt een metalen olieopvangbak voorzien welke de totale hoeveelheid olie kan opvangen. Proefverslagen
Iedere transformator wordt onderworpen aan de routineproeven volgens NBN C 52 100 en geleverd met een testverslag. Op aanvraag kunnen type en speciale proeven gecertificeerd worden door een erkend onafhankelijk laboratorium. Volgende proefverslagen worden meegeleverd:
* controle van de schakelgroep.
* meting van de weerstand der wikkelingen.
* meting van de nullastverliezen en nullaststroom.
* meting van belastingsverliezen en kortsluitspanning.
* meting van de transformatieverhouding.
* diëlektrische MS- en LS-test met geïnduceerde spanning. Voedingsleidingen
Aanleg volgens de voorschriften van de distributienet beheerder (DNB). Doorvoerbuizen door wanden in polyethyleen te voorzien. 2.17. PV-installaties
2.17.1. Algemeen Omschrijving
Op het dak van het nieuwe gebouw dienen PV-installaties voorzien te worden die 18 kW piekvermogen kunnen leveren. De installaties worden geplaatst in de daartoe voorziene zones op het dak. De conformiteit van de gebruikte onderdelen met de Europese reglementen betreffende complete veiligheid wordt aangetoond door het CE merk. De installatie dient te voldoen aan IEC 60364-7-712:2002 (elektrische installaties van gebouwen Deel 7-712 - Bepalingen voor bijzondere installaties of locaties - fotovoltaïsche voedingssystemen). Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP)
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) SpecificatiesDe panelen hebben een minimaal piekvermogen van 400 Wp. Ze zijn van een tier 1 merk met een rendement na 20 jaar van minstens 85%. De aannemer legt bij de uitvoering 2 berekeningen voor: een met zuidoriëntatie en een met een oost-west configuratie. ### Uitvoeringstudie en ontwerp

De aannemer maakt een gedetailleerde uitvoeringsstudie en ontwerp van de photovoltaïsche installaties. Deze uitvoeringsstudies omvatten ten minste:
*   dimensionering
*   ontwerp van de installaties van de zonnepanelen (panelen en bevestiging)
    *   kortsluitberekeningen
    *   selectiviteitsstudie
    *   kabelberekeningen m.b.t.:
        *   overstroom
        *   kortsluiting
        *   indirecte aanraking
        *   spanningsval
    *   ontwerp van de elektrische infrastructuren (elektrische schema's)
    *   inplantingsplannen
    *   eventueel vereiste stabiliteitsstudies
    *   risico- en veiligheidsanalyses ### Omvang van de werken

*   Het leveren en plaatsen van de PV-panelen – op draagstructuur, de bekabeling en alle ander constructiemateriaal.
*   Het leggen van alle bekabeling en het maken van de nodige doorvoeren in samenspraak met de technisch medewerker van de aanbestedende overheid.
*   Het leveren en plaatsen van de omvormers
*   Het leveren en plaatsen van de nodige beveiliging (kortsluitstromen, overspanning, bliksem,...)
*   Het leveren en plaatsen van de kWh-meter.
*   Het leveren van de volledige installatie op conformiteit met het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) door een erkend keuringsorganisme – gekozen in samenspraak met de gemeente. Daarnaast zal ook de netkoppeling door een door de netbeheerder erkend organisme gecontroleerd worden. Enkel een schriftelijke toestemming van de netbeheerder mag de installatie op het distributienet aangesloten worden. De aannemer legt hiertoe keuringsverslagen voor. Alle keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.
*   Aanvraag netkoppeling bij netbeheerder;
*   De aannemer voegt eventuele premies groene stroomcertificaten aan.
*   Het vermogen wordt gelijkmatig verdeeld over de verschillende fases. ### PV-panelen

De aannemer legt de technische fiche van de voorgestelde PV-panelen ter goedkeuring voor. Hierbij dienen naast de afmetingen en het gewicht eveneens minimaal volgende parameters vermeld te worden:
*   De opbouw van het paneel (samenstellende onderdelen)
*   Het glasbeglazingssysteem
*   Het nominaal vermogen van het paneel uitgedrukt in Wp. Het vermogen van panelen wordt gemeten onder internationaal vastgelegde testcondities (STC, Standard Test Conditions)
*   De tolerantie op het vermogen in plus en min uitgedrukt in %
*   De rendementsgarantie/vermogensgarantie op lange termijn
*   De productgarantie
*   De wijze waarop de verschillende panelen aan elkaar gekoppeld worden
*   De kortsluitvastheid, de beschermingsgraad

De panelen voldoen eveneens aan volgende voorwaarden:
*   Maximale temperatuurcoëfficiënt: -0.5%/°C
*   Maximum tolerantie op het piekvermogen: 3%- De modules moeten voorzien zijn van een beveiliging tegen hot spots
- Het vermogen van de PV-panelen wordt gemeten conform de normen voor zonnecellen en PV-panelen van het Internationaal Elektrotechnisch Comité.
- De opgegeven hoeveelheid geproduceerde elektrische stroom in kWh op jaarbasis moet voldoende gedocumenteerd worden bij de beschrijving (de berekening van de omzetting van de zonne-energie in elektrische stroom rekening houdende met ont klimaat, stralingsschema van de zon, de dakhelling, enz...).
- De PV-panelen moeten voldoen aan de elektrotechnische norm IEC61216 die naast elektrische prestaties ook vochtbestendigheid, warme temperatuurschommelingen en hagelbestendigheid test.
- Beschermingsgraad: IP65 minimaal
- Werkingstemperatuur: tussen -40 en +85°C De opgave gebeurt door middel van zelfdragende, auto-stabiele losliggende frames. Het plaatsen van ballast dient geminimaliseerd te worden. Het plaatsingssysteem moet ter goedkeuring worden voorgelegd. Een waterdichte afwerking mag niet geëxandeerd zijn. Bij plaatsing op platte daken mag de waterdichte laag nog niet beschadigd worden. De nodige maatregelen dienen hiervoor getroffen te worden. De huidige afvoer van regenwater mag nergens verhinderd worden door de draagstructuur van de panelen. De oriëntatie en hellingshoek van de panelen moet zodanig uitgevoerd worden dat er geen enkele beschadiging optreedt. Het gebruik van materiaal van de metalen constructiedelen en bevestigingsmiddelen is niet onderhevig aan corrosie. De modules zijn op die manier gemonteerd zodat diefstal van de panelen wordt tegengegaan. Een beschrijving van de maatregel(en) wordt in de offerte opgenomen. De opdrachtgever kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal. De omvormer
- De omvormer (of invertor) zet gelijkstroom om naar wisselstroom en realiseert de synchronisatie met het net. De omvormer schakelt automatisch uit bij netstoring of net onderbreking. Dit gebeurt door controle van zowel spanning, frequentie als impedantie van het elektrisch net.
- Het maximum verbruik standby-modus: 5 mW
- Het nominale ingaande vermogen (maximale uitgaande vermogen / invertorrendement bij vollast) van de invertor moet tussen 80 en 120% van het piekvermogen van het aangesloten fotovoltaïsche array liggen.
- De invertor dient zodanig gedimensionneerd te worden dat zijn MPP tracking bereik de MPP spanning van de fotovoltaïsche array bij -10°C tot +70°C omvat. Wanneer lucht kan stromen langs de achterkant van de fotovoltaïsche modules, mag 80°C als maximale temperatuur verondersteld worden.
- De maximaal toegelaten ingangsspanning van de invertor dient groter te zijn dan de open klemspanning van de fotovoltaïsche array bij -10°C en 1000VDC.
- De omvormer moeten in serie geplaatst worden, serie-invertor (string invertor). Er moeten voldoende omvormers voorzien worden. Het aantal modules per invertor moet vermeld worden. De beveiliging van de stringinvertoren moet voldoen aan IEC 60364-7-712.
- De invertor moet binnen voldoende ruime draagwaarden van de spanning steeds het maximale vermogen kunnen opzoeken (maximaal-vermogen-puntwerking MPP).
- De invertoren moeten voldoen aan de laatste aangepaste richtlijnen van het AREI.
- De invertoren, die buiten geplaatst worden moeten waterdicht zijn conform de norm IP 65.
- De invertoren moeten voorzien zijn van een overspanningsbeveiliging tegen inductieve spanningen.
- Conform conform Europese en Belgische normen.
- Indien de parallelle netzijde en de overspanningszijde van de invertor niet galvanisch gescheiden zijn, moet dit aangegeven worden op de invertor.
- De omvormer moet goed bereikbaar zijn voor controle van de werking van het PV-systeem en de door de omvormer geproduceerde warmte moet voldoende worden afgevoerd door middel van ventilatie.
- De omvormer zijn voorzien van een seriële interface voor datalogging.
- De eisen en richtlijnen van de distributienetbeheerder en de eisen uit de nota C10/11 van Synergrid moeten gevolgd worden. - De opbouw van de omvormer (samenstellende onderdelen)
- Het rendement op jaarbasis
- Het verschil van het rendement in functie van de lichtinval
- Het aantal kringen dat aangesloten kan worden
- De productgarantie (bedraagt minstens 5 jaar)
Het vermogen van de omvormer(s) wordt bepaald in functie van het vermogen van de panelen die op deze omvormer aangesloten wordt. Het aantal omvormers wordt bepaald door het totaal vermogen dat geïnstalleerd wordt (kWp).
De aanvraag geeft in zijn offerte aan waar de omvormers zullen opgesteld worden en welke bouwkundige maatregelen hij voorziet (verluchting, koeling, brandveiligheid, ...) om een opstelling te bekomen conform de voorschriften van de fabrikant, het ARAB, ARAB, de brandnormering en plaatselijke brandweer. Alle kosten hiervoor zullen vervat in de inschrijvingsprijs. Regelkabeling-gelijkstroom- en wisselstroombekabeling
- De bekabeling dient UV- en weerbestendig en gegarandeerd waterdicht te zijn. De aannemer levert hiervoor de nodige certificaten aan.
- De leidingen dienen zo kort mogelijk gehouden te worden om de verliezen tot een minimum te beperken. De leidingssectie wordt aangepast in functie van de afstanden.
- Binnen het gebouw wordt zowel de horizontale als verticale bekabeling in een door de aannemer voorziene goot gelegd. De goot is voldoende ruim bemeten (voorzien van minimale reserve van 30 %). De kabels worden op regelmatige afstanden aan de goot bevestigd.
- De bekabeling - zowel gelijkstroom- als wisselstroombekabeling - dient zich op alle andere bekabeling (datakabeling, sterkstroom, zwakstroom, gaswater, ...) te onderscheiden. Dit door toepassing van een specifieke kleur of door het op regelmatige afstanden merken (minimaal om de 3 meter)
- Kabels geïnstalleerd op daken moeten geschikt zijn voor een temperatuurbereik van -20°C tot 80°C. Dit geldt ook voor het gebruikte installatiemateriaal (bv. Kabelgoten) Gekijkte kWh-meter zonne-energie, beveiligingen (overspanning en bliksem), aarding
De kWh-meter registreert de geproduceerde hoeveelheid zonne-energie. Deze kWh-meter dient van het gelijke type te zijn (voorschriften netmaatschappij en VREG).
De gehele installatie (draagstructuur, panelen, bekabeling, omvormers,...) dienen afzonderlijk gezekerd (hoofdschakelaar, differentieelschakelaar, automaat,...) en beveiligd te worden tegen overspanning, blikseminslag, kortsluiting,... Alle kosten die hiermee gepaard gaan, dienen in de inschrijvingsprijs begrepen te zijn.
Aarding - de aannemer licht toe welke voorzieningen hij hiervoor getroffen heeft. Hij specifieert welke onderdelen hij zal aarden en op welke wijze. Alle kosten die hiermee gepaard gaan dienen in de inschrijvingsprijs begrepen te zijn. Opstelling van de PV-panelen
Panelen worden op het dak opgesteld waarbij volgende richtlijnen gerespecteerd worden:
- Installateur/leverancier voorziet voor de uitvoering een voordeel implantingsplan. Hierbij wordt rekening gehouden met de inplanting van lichtkoepels, koelunits, technische schachten.
- De oriëntatie van de PV-panelen zo optimaal mogelijk in lijn met de bouw.
- Geheel of gedeeltelijk beschaduwing moet bij ontwerp en opstelling vermeden worden en dit over het volledige jaar gezien - ook bij lage zonnestand. Indien een (deel) naar beschaduwing door vaste constructiedelen die in de onmiddellijke omgeving staan eveneens onderlinge beschaduwing van de PV-panelen bedoeld.
- De PV-panelen verhinderen op geen enkele manier de werking van technieken die op het dak gesteld opgesteld staan. We denken hierbij bijvoorbeeld aan airco-units, in- en uitblaas ventilatiekokers,...
- De PV-panelen verhinderen op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk de inval van natuurlijk licht via lichtkoepels.
- De PV-panelen mogen onder geen enkele voorwaarde de veilige toegang tot het dak voor eventuele onderhoudswerken verhinderen (leeftijn)
- Een huidige afvoer van het regenwater mag nergens verhinderd worden door de draagstructuur van de panelen. Plasvorming dient dan ook ten allen tijde voorkomen te worden.- De draagstructuren voor de PV-panelen mogen niet in de dakstructuur vastgeschroefd worden als het platte daken betreffen. De bevestiging gebeurt door middel van zelfdragende, auto-stabiële ballastgewicht frames of plaatsen van ballast dient geminimaliseerd te worden. De mogelijke kosten die hierop betrekking hebben dienen in de aannemingsprijs vervat te zitten.
- Om beschadiging/indrukking van de bestaande dakHuid te vermijden worden de PV-panelen niet rechtstreeks op de dakbedekking geplaatst maar op een matrasje met de iets gelijkaardigs.
- Het vervangen van één enkel (defect en/of slechtwerkend) PV-paneel moet op eenvoudige wijze mogelijk zijn.
- Bij het opstellen van de PV-panelen dient rekening gehouden te worden met thermische uitzetting. Hiervoor dienen tussen de verschillende panelen de noodzakelijke voegen voorzien te worden. ### Andere plaatsingsvoorschriften
- Alle kabeldoorvoeren dienen uitsluitend via de technische ruimtes te gebeuren. Alle doorvoeren dienen op deskundige wijze permanent waterdicht afgedicht te worden. Dus geen doorboringen van de waterdichtingslaag.
- Netkoppeling: hiervoor bevraagt de aannemer zich bij de netbeheerder. Alle kosten hiervoor zitten vervat in de inschrijvingsprijs.


Question: Kun je me enkele aandachtspunten geven waar ik op moet letten als ik 2 transformatoren van 1000kVA of meer in parallel wil aansluiten?

80 Scheidingsafstand tussen aanpalende transformatoren
Minimale afstand tussen transformatoren onderling is 1,5m. Voor transformatoren met een olie-inhoud groter dan 38 m3, wordt minimaal 5 m aangehouden. Hierbij wordt uitgegaan van een FM geattesteerd olie-medium. Zoniet wordt vanaf 2 m3 olieinhoud 5 m als minimum aangehouden en 8 m wanneer de inhoudmeer dan 2 m3 bedraagt, 15 m indien meer dan 19 m3 aanwezig is. (Vrij naar (6)). 81 Indien de voorgeschreven scheidingsafstanden tussen transformatoren niet gehaald worden dient een onafhankelijke brandbestendige scheidingswand, veelal betonnen scheidingswand, REI 120 tussen de transformatoren worden voorzien die 1 m horizontaal en verticaal boven de alle onderdelen van de transformator uit steekt. Als alternatief mag een automatische blusinstallatie bv watermist of sprinkler (met debiet 12 lpm/m2) worden voorzien telkens boven de transformator en de opvang locatie. De automatische systemen zijn aangebracht conform de geldende voorschriften en normen. 82 Onder elke oliegevulde transformator dient een brandbestendige opvangzone aanwezig te zijn, die de volledige inhoud van de transformator samen met minimaal 60 min werking van manuele of automatische blusmiddelen kan opvangen worden. De olie en bluswater wordt hierbij afgeleid naar een afbrandgoot of opvangput die op een afstand van de transformator ligt en afhellend is ingericht van naburige transformatoren, installaties of gebouwen. De lek en blusvloeistof mag dus niet onder de transformator blijven staan, tenzij het opvangsysteem vlamdovend is. Transformatoren in gebouwen of containers 83 Het is aangewezen om batterijstockage en tranformatoren fysiek van elkaar te scheiden. Bij containers is het aangewezen een losstaand transformatorhuis naast de unit te hebben ipv alles in 1 container te combineren, dit laat veiliger afschakelen en een eenvoudigere tussenkomst van de brandweer toe. 84 Het lokaal of de ruimte waarin de transformator aanwezig is, is bereikbaar vanaf buitenzijde van het gebouw en gelegen op de gelijkvloerse verdieping. 85 De hoog/middenspanningscabine dient van alle andere lokalen gescheiden te zijn door wanden in metselwerk of beton of een bouwelement met El 120.
Alle doorgangen doorheen de wanden van het lokaal dienen brandwerend te zijn afgedicht. Eventuele binnendeuren dienen een El, 60 uur te hebben, zelfsluitend te zijn en open te draaien in vluchtzin. 86 Een blustoestel van minstens 5 kg CO₂ – ½ bluseenheid conform NBN EN 3-7 – dient voorzien aan de toegang van de hoogspanningscabine. 87 De aanwezigheid van elektrische spanning dient gesignaleerd te zijn ter hoogte van de toegang tot de hoogspanningscabine. De contactgegevens van de permanentie in geval van incident dienen duidelijk en weersbestendig ter hoogte van de toegang te zijn aangebracht. 88 Het lokaal of de cabine met de installatie voor hoogspanning dient voorzien te zijn van een aangepaste verluchting. Deze verluchting mond uit in openlucht en is afgekeerd van bebouwing of andere brandbare objecten. 89 De lokalen met transformatoren in gebouwen met bezetting dienen te zijn uitgerust met branddetectie. 90 Wanneer aanpalende ruimten met bezetting door de brand rookschade zouden kunnen ondervinden dient een RWA te worden voorzien in het hoogspanningslokaal. Deze RWA dient desgevallend te zijn voorzien van een aangepaste noodstroom.


Question: Kun je me enkele aandachtspunten geven waar ik op moet letten als ik 2 transformatoren van 1000kVA of meer in parallel wil aansluiten?

### 4.1 Transformatoren
De hoofdtransformatoren beschikken allebei over een maximaal geluidsvermogenniveau (Lw) van 89 dB(A) gemeten op 2m; wat herkent naar een geluidsvermogenniveau (Lw) van 95dB op 1m volgens gebruikte convectie verder in de simulatie. Deze waarde is gebaseerd op technische specificaties van het type SIEMENS 50MVA/70kV Power Transformator
Om het geluidsemissieniveau naar de omgeving te beperken en de brandveiligheid te garanderen, worden de transformatoren van elkaar gescheiden door een betonnen muur van 4,6 meter hoogte die doorloopt langs de achterkant van deze installatie zoals weergegeven in figuur 3.1.


Question: Kun je me enkele aandachtspunten geven waar ik op moet letten als ik 2 transformatoren van 1000kVA of meer in parallel wil aansluiten?


Question: Kun je me enkele aandachtspunten geven waar ik op moet letten als ik 2 transformatoren van 1000kVA of meer in parallel wil aansluiten?

Vanuit 2 bestaande HS-posten (ECA en Ploegstraat) zal een bestaande verbinding (tijdelijk buiten dienst) gebruikt worden om een nieuwe hoogspanningscabine in het museumcomplex te voeden. Hierin zal een nieuwe transformator geplaatst worden die het ALSB van netvoeding zal voorzien. Er wordt tevens een noodstroomaggregaat geplaatst dat een gedeelte van de installatie van spanning kan voorzien tijdens calamiteiten. Het aggregaat wordt op het dak van het gebouw geplaatst.
Het ALSB dient voor deze aansluiting ook voorzien te worden van een net-nood omschakelare die bij normaal bedrijf gesloten is en bij wegvallen van de spanning opengaat.
Vanaf het ALSB zijn er aftrekken naar alle stroomverbruikers, grotere verbruikers en de HVAC-borden. In ieder verdeelbord worden de nodige beveiligingen voorzien, zoals automaten voor stopcontacten en verlichting (van de zone die ze bedienen), differentieelbeveiliging (conform AREI en waar nodig) alsook alle nodige componenten voor energiemeting en lichtsturing (KNX-componenten).

De sterkstroominstallatie wordt uitgevoerd in TN-S net. De keuring van de installatie wordt bij het asbuilt-dossier gevoegd en is vrij van opmerkingen. De zwakstroominstallatie (data) bevat volgende onderdelen:
*   Bestaande glasvezel backbone uitbreiden met de nieuwe datakracks
*   Glasvezelbekabeling tussen de nieuwe datakracks
*   Databekabeling F/UTP Cat 6A tussen alle RJ-45 outlets
*   Datakasten volgens beschrijving, met o.a. stroomblok en patchpanelen voor het afmonteren van alle bekabeling
*   Alle RJ-45 outlets (Cat6A) zijn aangepast aan het gebruikte schakelmateriaal (inbouw in wanden = materiaal van schakelaars/stopcontacten, inbouw in vloerdoos = materiaal eigen aan vloerdoos)
Alle actieve componenten in het datareck zijn niet inbegrepen in de aanneming, maar worden door de Opdrachtgever voorzien (switches, servers, telecentrales, Wifi AP, ...) De zwakstroominstallatie (brand) bevat, in het algemeen en niet limitatief, volgende onderdelen:
*   Plaatsen van detectoren, aspiratiedetectoren, handbrandmelders, sirenes, technische contacten (levering door Telenet/KMDA)
*   Leveren, plaatsen en aansluiten van de bekabeling voor alle onderdelen deel uitmakend van het branddetectiesysteem (detectoren, aspiratiedetectie, handbrandmelders, sirenes, technische contacten)
*   Aansluiting t.h.v. de brandcentrale(s), programmatie en in dienst name wordt door Telenet uitgevoerd De zwakstroominstallatie (toegangscontrole) bevat, in het algemeen en niet limitatief, volgende onderdelen:
*   Leveren, plaatsen en aansluiten van de voeding voor de deurcontrollers
*   Leveren, plaatsen en aansluiten van de bekabeling tussen deurcontrollers en onderdelen voor toegangscontrole (badgelezer, terugmeldcontact, drukknoppen, slot, ...) De zwakstroominstallatie (audiovoorzieningen) bevat, in het algemeen en niet limitatief, volgende onderdelen:
*   Leveren, plaatsen en aansluiten van de bekabeling tussen centrale apparatuur en luidsprekers
*   Positie van centrale audio-apparatuur in datalokaal links en rechts (exacte positie bij uitvoering te bepalen) 2.2. HS cabine (intern HS-net)
2.2.1. Hoogspanningsmateriaal Standaardisatie binnen KMDA
Om de bestaande standaardisatie te respecteren maar er voor de beveiligingen enkel gebruik gemaakt worden van onderling gelijkaardig aan de bestaande: Schneider Electric Omschrijving
Er wordt een nieuwe hoogspanningscabine voorzien in het nieuwe jubileumcomplex en deze zal volledig uitgevoerd worden met hoogspanningscellen en een nieuwe transformator. De cabine wordt aangesloten op het bestaande, interne HS-net van het bouwbeheer. Deze aansluiting zal gebruikt worden om van het HS-net een lus te maken. De nieuwe HS-cabine zal geplaatst worden tussen de 2 bestaande posten Ploegstraat en Elizabethzaal.
De bestaande kabel tussen het oude jubileum-complex en de post in de Elizabethzaal is momenteel afgebroken en zal worden verwijderd en vervangen door een nieuwe kabel met minimale sectie van 3x95mm² (zoals de bestaande).
Voor de aansluiting met de post aan de ploegstraat wordt reeds een gestuurde boring uitgevoerd tot in een bestaande trekput. Van hier dient de verbinding verder voorzien te worden tot in de nieuwe HS-cabine. Deze nieuwe kabels zullen geplaatst worden in wachtbuis.
Er dienen ook minimaal 2 nieuwe reserve wachtbuizen met een minimale doorsnede van 160mm voorzien te worden tussen de trekput en het nieuwe jubileumcomplex voor mogelijke uitbreidingen in de toekomst.

De aansluiting omvat alle noodzakelijke leveringen en werken teneinde het bekomen van de aansluiting en het in dienst stellen van de installatie(s), met inbegrip van de aansluitbochten, voorvoeten, voedingskabels, tellerkasten, e.d. De installateur zal rekening houdend met de gestelde eisen in zal alle nodige plannen en schema's moeten leveren teneinde een conforme aansluiting te bekomen (AREI Boek 2). Er wordt zodoende verondersteld dat de inschrijver volledig op de hoogte is van alle aansluitingsmodaliteiten.

Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP), inclusief alle onderdelen zoals hierna beschreven, volledig klaar om te werken volgens de beschrijving. Materiaal, specificaties en uitvoering
NORMEN
De MS-apparatuur dient te voldoen aan de laatste edities van hierna genoemde documenten/normen:

| Beschrijving                                           | Norm          |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) |               |
| Codex op het welzijn op het werk                       |               |
| Algemeen Reglement voor elektrische installaties (A.R.E.I.) |               |
| Algemene voorwaarden voor MS-onderbrekings- en scheidingsapparatuur | IEC 62271-1   |
| Metaalomsloten MS-onderbrekings- en scheidingsapparatuur | IEC 62271-200 |
| MS-vermogensschakelaars                                | IEC 62271-100 |
| Scheidingsschakelaars en aardingsscheiders             | IEC 62271-102 |
| MS-lastschakelaars                                     | IEC 62271-103 |
| Gecombineerde MS-lastschakelaar met zekeringen         | IEC 62271-105 |
| Stroomtransformatoren                                  | IEC 60044-1   |
| Spanningstransformatoren                               | IEC 60044-2   |
| MS-smeltveiligheiden                                   | IEC 60282     |
| Beschermingsklasse van de kasten (IP-code)             | IEC 60529     |MATERIAAL
Algemene beschrijving
De middenspanningsbord (Ring Main Unit of RMU) is van het modulaire en compacte type waarbij gebruik
gemaakt wordt van gestandaardiseerde cellen.

De apparatuur of de totaliteit van de functionele uitrustingen dient te beantwoorden aan AA20 (materiaal
zonder uitwendige verschijnselen bij interne fout) van de voorschriften Synergrid.
De middenspanningsinstallatie wordt geplaatst in een lokaal van categorie BB05.

Het product is geschikt voor gebruik in warme en vochtige omgevingen en vergt weinig onderhoud. De fabrikant
moet een testrapport kunnen voorleggen van de test waarbij het bedieningsmechanisme gedurende minstens
200 uur aan zite mist wordt blootgesteld overeenkomstig de IEC60068-2-2.

Alle metalen onderdelen hebben een corrosiewerende behandeling ondergaan.

Aan de bovenzijde van het toestel zijn er 2 hijsogen voorzien voor het transport.
Op de verpakking bevindt zich een schokindicator van het type shockwatch. SPECIFICATIES
Algemeen
| Constructietype | Metaalomsloten apparatuur |
|---|---|
| Isolatie | Gecomprimeerde, gefilterde zuivere lucht |
| Verwachte levensduur | 30 jaar |
| Partitioneringsklasse | PM |
| Continuïteitsklasse | LSC2A |
| Beschermingsgraad | |
| - MS-compartimenten | IP67 |
| - Frontpaneel | IP3X |
| - Laagcompartiment | IP3X |
| - Mechanismes | IP2XC |
| - Kabelcompartiment | IP2XC |
| - Bescherming tegen mechanische impact | IK07 | Elektrisch
| | Driefasig - drie geleiders |
|---|---|
| Aansluiting | Ur | 517 kV |
| Isolatiespanning | | 15 kV |
| Bedrijfsspanning | | 15 kV |
| Gebruiksfrequentie | F | 50/60 Hz |
| Isolatieklasse | Up | 75 kV | 95 kV | 125 kV |
| - Tussen fasen, tussen fase en aarde | | | | |
| Isolatie bij industriële frequentie rms 1min | Ud | 28 kV | 38 kV | 50 kV |
| Toegekende stroom | Ir | | | |
| - Lusschakelaar | | | 630 A | |
| - Vermogenschakelaar beveiliging lijn | | | 630A | |
| - Vermogenschakelaar beveiliging transfo | | | 400A | |
| Toelaatbare korte-duurstroom (1 sec) | Ik tk | 25kA eff. 1 s | 20kA eff. 1 s | 20kA eff. 1 s |
| Inschakelvermogen bij kortsluiting van de lastschakelaars en van de aarding | Ima | 63 kA piek | 50 kA piek | 50 kA piek |
| Aantal schakelingen bij vol kortsluitvermogen op de lusschakelaars, de aardingsschakelaars en de vermogenschakelaars | | 5 uitschakelbedieningen | |
| Onderbrekingsvermogen van een nominale laadstroom op de lusschakelaars | | 630 A | |
| Onderbrekingsvermogen van onbelaste kabels | | 30 A | |
| Onderbrekingsvermogen van onbelaste transformator | | 16 A | |
| Aantal mechanische schakelingen | | | | || Lus- en aardschakelaars en gecombineerde vermogensschakelaar 400 A/630 A | 1000 O/C |
|---|---|
| Aantal schakelingen bij toegekende stroom | 2000 O/C |
| Aantal schakelingen bij maximaal kortsluitvermogen voor de vermogensschakelaars | 100 O/C |
| | cyclus - O - 3 min - CO - 3 min - CO |
| Klasse interne boogweerstand | IAC | AA10: B-FL |
| | | AA20: B-FLR | Alle schakelaars moeten deze stroom kunnen onderbreken zonder dat enig overval wordt veroorzaakt volgens de IEC-normen 62271-1 § 4.5, 4.6, 4.7 en IEC 62271-200. Configuratie
De volgende configuraties zijn mogelijk:
I Lusschakelaar
Q Transformatorbeveiliging met zekeringen
R Transformatorbeveiliging met vermogensschakelaar
B Lijnbeveiliging met vermogensschakelaar
O Directe verbinding op het railstel
C Koppelingsschakelaar rails
De RMU zal in hetzelfde omhulsel beschikken over het benodigde aantal functionele MS-eenheden voor de aansluiting van de voedingen en de beveiliging van de transformatoren.
* o, 3 of 4 “net”-lusschakelaars,
* o 1 of 2 lijn- of transformatorbeveiligingen met vermogensschakelaars,
* o de aardingsschakelaars. Uitvoering
Huidige aanmerking voor volgende functies:
* o 2 lusschakelaars
* o 1 transformatorbeveiliging Apparatuur
Omkasting
De lusschakelaar en het railstel bevinden zich in een gesloten metalen kuip die gevuld is met Gecomprimeerde, gefluoride zuivere lucht op een relatieve druk van 0.2 bar (200 hPa) in AA10 en 0.3 bar (300hPa) in AA20, om de isolatie en de onderbrekingsfuncties te verzekeren. Dit permanent gelaste omhulsel voldoet aan de eisen gesteld aan “verzegelde druksystemen” volgens de IEC 62271-1, namelijk een systeem dat geen enkele gasontlading vereist gedurende de levensduur van 40 jaar bij 20°C. Er is geen opvolggas nodig. Bovendien moet de fabrikant verzekeren dat het maximale verlies kleiner is dan 0,1% per jaar. De volledig gevulde kuip omvat de schakelaars ongevoelig voor de omgeving (tijdelijke overstroming, hoge vochtigheidsgraad, enz.) en biedt beschermingsgraad IP67 volgens de norm IEC 60529 §14.2.7. Bij een volledig afgewerkt toestel zijn de actieve delen van de onderbrekingsinrichtingen onderhoudsvrij terwijl het bedieningspaneel een minimaal onderhoud vergt. Het bedieningspaneel heeft beschermingsgraad IP2XC. De kuip is vervaardigd uit ongechlorideerd roestvrij staal AISI304 van 2 mm, om te weerstaan tegen een interne druk van 3 bar (3000 hPa). De kleur van de behuizing is RAL 9003 en RAL9005 voor het synoptisch paneel. Elk toestel moet worden geïdentificeerd door een duidelijk etiket waarop de functies en de elektrische kenmerken zijn aangegeven. Het toestel en het bedieningspaneel worden zo uitgevoerd dat de stand van de verschillende onderbrekingsorganen zichtbaar zijn voor de operator die zich voor het bedieningspaneel bevindt. Het toestel is ontworpen om elke toegang te beletten tot de onder spanning staande delen aan de hand van een mechanische vergrendeling van de toegangspanelen. De toegang tot het kabelcompartiment is enkel mogelijk indien verbonden met de aarde. Het diëlektrisch medium
Gecomprimeerde, gefilterde zuivere lucht biedt de voorkeur als diëlektrisch medium voor toestellen van het type RMU. Het gebruik van olie is hiervoor niet aanvaardbaar.
Het SF6-gas zal stilaan verdwijnen (uitfasering) omwille van milieuredenen waardoor gekozen werd voor lucht-geïsoleerde componenten. Aarding
De continuïteit van de metalen massa’s van het toestel en de kabels wordt verzekerd om magnetische velden in de omgevende lucht te vermijden, met het oog op de veiligheid van personen.
De aarding van het onderstation wordt op de hoofdaardingsrail van het toestel aangesloten zonder dat men hiervoor een rail moet demonteren. Aarding van de hoofdring
De kabels moeten worden geaard door een aardingsschakelaar met vol inschakelvermogen volgens de IEC-norm 60271-102. De aardingsschakelaar kan slechts worden gebruikt wanneer de lusschakelaar geopend is. Het aarden gebeurt door haar eigen sluitingsmechanisme en de handmatige sluiting gebeurt d.m.v. een mechanisme met bruuske omschakeling, onafhankelijk van de operator. Dankzij transparante afdekkippen zijn de mobiele contacten van de aardingsschakelaar zichtbaar in gesloten stand. Een mechanisch vergrendelsysteem verhindert de toegang tot de opening voor de bedieningshendel; hierdoor worden operatorfouten zoals het aarden wanneer de lusschakelaar gesloten is, vermeden. Lusschakelaars
De lusschakelaars zijn onderhoudsvrij en van het type met verminderde druk. De stand van de vermogens- en aardingscontacten is duidelijk zichtbaar op de voorzijde van het bedieningspaneel. De standindicator geeft een positieve indicatie van de contacten overeenkomstig de IEC-norm 60271-103. Bovendien moet de fabrikant de betrouwbaarheid van de indicatie bewijzen overeenkomstig de IEC-norm 62271-102. De schakelaars zijn van het type met hoge schakelfrequentie overeenkomstig de IEC-norm 60265-103 § 3.104 .
Ze hebben 3 vaste standen: open met scheidingsafstanden, gesloten en geaard. En elk van deze standen belet de bedieningsvergrendeling elke verkeerde bediening. De schakelaars worden gemonteerd en getest in de fabriek.
Het openen en sluiten gebeuren beide met behulp van een mechanisme met bruuske omschakeling, onafhankelijk van de operator. Elke schakelaar kan on site worden gemonitoriseerd zonder het bedieningsmechanisme te wijzigen. Het mechanisme van de schakelaar en van de aardingsschakelaar heeft een mechanische levensduur van minstens 1000 schakelingen. Transformatorbeveiliging d.m.v. vermogensschakelaars
De vermogensschakelaars zijn onderhoudsvrij. De stand van de vermogen- en aardingscontacten is duidelijk zichtbaar op de voorzijde van het bedieningspaneel. De standindicator geeft een positieve indicatie van de contacten overeenkomstig de IEC-norm 60265. Bovendien moet de fabrikant de betrouwbaarheid van de indicatie bewijzen overeenkomstig de IEC-norm 62271-102. De vermogensschakelaars hebben 3 vaste standen; open met scheidingsafstanden, gesloten en geaard. En elk van deze standen belet de bedieningsvergrendeling elke verkeerde bediening.Ze worden gemonteerd en getest in de fabriek.Er wordt een bedieningsmechanisme gebruikt om de gecombineerde lastschakelaar handmatig te sluiten en het mechanisme klaar te zetten in één enkele beweging.Hij is uitgerust met een drukknop voor handmatige uitschakeling. De vermogenschakelaar wordt gecombineerd met een geïntegreerde beveiliging zonder hulpvoeding en beschikt over:Een geheel van drie geïntegreerde torustransformatoren met een erg laag verbruik van het type LPCT (Low Power Current Transformer) die een spanning weergeven die proportioneel is met de stroom en met een uitgangscontact voor de voeding van het elektronisch relais.Een automatisch gevoed elektronisch relais met:o weergave van de ogenblikkelijke en maximale stromen in directe waardeno de historiek met tijdstempels van de 5 laatste fouteno de historiek van het werkingsgebiedo 3 niveaus van foutcurven voor de fase-fase stromen en fase-aarde stromen zodoende een betere selectiviteit met de stroomafneming te verzekereno de mogelijkheid om de 2e harmonische te blokkeren om de inschakeling van de transformatoren mogelijk te makeno een permanente automatische controlo de sporen voor het lage energie (MITOP). Het beveiligingssysteem garandeert de uitschakeling van de vermogenschakelaar i.f.v. de gekozen instelling zoals gedefinieerd in het volgende gamma van 10 tot 200 A in trappen van 1A. Fasebeveiliging met drie instellingen:De lage en de intermediaire instellingen worden gekenmerkt met de DT- of IDMT-curve. De IDMT-curve voldoet aan de IEC-norm 255-3. Daarnaast zijn er ook de SIT-, EIT- en VIT-curves.De lage instelling kan ook worden gebruikt met de RI-curve.De hoge instelling wordt gebruikt met de DT-curve. Aardbeveiliging:De werking van de aardbeveiliging steunt op het meten van de residuele stromen. Hierbij wordt de som van de secundaire stromen van de captoren gebruikt. Net zoals bij de fasebeveiliging zijn er twee instellingen mogelijk voor de aardbeveiliging.De elektrische kenmerken van de vermogenschakelaar moeten minstens de volgende zijn:Nominale stroom: 200 AOnderbrekingsstroomo 25 kA / 12kVo 20 kA / 17,5 kVo 16 kA / 24 kV AA20 - Arc killer:De fabrikant van de RMU moet beschikken over een versie AA20, "apparatuur zonder externe verschijnselen" volgens de C2-112 van Synergrid. Uitbreidbaarheid:De fabrikant van de RMU moet beschikken over een versie die uitbreidbaar is naar links of naar rechts rechts of langs weerszijden.De uitbreiding gebeurt lateraal door middel van 3 moffen geleverd door de fabrikant.Een uitbreidbaarheid langs boven van de RMU is verboden.


Question: Kun je me enkele aandachtspunten geven waar ik op moet letten als ik 2 transformatoren van 1000kVA of meer in parallel wil aansluiten?

81 Indien de voorgeschreven scheidingsafstanden tussen transformatoren niet gehaald worden dient een onafhankelijke brandbestendige scheidingswand, veelal betonnen scheidingswand, REI 120 tussen de transformatoren worden voorzien die 1 m horizontaal en verticaal boven de alle onderdelen van de transformator uit steekt. Als alternatief mag een automatische blusinstallatie bv watermist of sprinkler (met debiet 12 lpm/m2) worden voorzien telkens boven de transformator en de opvang locatie. De automatische systemen zijn aangebracht conform de geldende voorschriften en normen.


Question: Enkel punt 1 uit je antwoord is relevant. Kun je op punt 1 verder denken en daar zeggen in welke mate de kabellengtes van voedingen en naar borden die aangesloten zijn op de transfo's een imact kunnen hebben?

Redundantie is sowieso aanbevolen.
1x Fiber bijtrekken van kopkabel naar cabine trasformatoren ALSB.
Extravolt bekijkt of databekabeling met omvormer die toekomt in
de cabine PV gebruikt kan worden voor sturing PV. Bouwkunde
Arcade checkt aanpassing dimensionering inkuiping i.f.v. 1
container.
Arcade checkt toegangscontrole. Sleutel of code?
Zelfde systeem toepassen voor camerabewaking als op andere site. ARC MS/LS
Impact stroomonderbreking. Ruben vraagt na wanneer een
stroomonderbreking van +/- 1 week voor het bouwverlof mogelijk is.
Alternatief: nieuwe kopcabine in parallel opbouwen en op 1 dag
inkoppelen en omschakelen.
Daan meldt sanering kopkabel bij Fluvius.
Omvormer is synergrid conform. WDP/EXV Planning
Levering BESS in december
Start bouwkundige werken in november
SAT Q1-Q2 2026
Vervolgmeeting ingepland. 2-wekelijks, starten op 3 september.


Question: Enkel punt 1 uit je antwoord is relevant. Kun je op punt 1 verder denken en daar zeggen in welke mate de kabellengtes van voedingen en naar borden die aangesloten zijn op de transfo's een imact kunnen hebben?

Redundantie is sowieso aanbevolen.
1x Fiber bijtrekken van kopkabel naar cabine trasformatoren ALSB.
Extravolt bekijkt of databekabeling met omvormer die toekomt in
de cabine PV gebruikt kan worden voor sturing PV. Bouwkunde
Arcade checkt aanpassing dimensionering inkuiping i.f.v. 1
container.
Arcade checkt toegangscontrole. Sleutel of code?
Zelfde systeem toepassen voor camerabewaking als op andere site. ARC MS/LS
Impact stroomonderbreking. Ruben vraagt na wanneer een
stroomonderbreking van +/- 1 week voor het bouwverlof mogelijk is.
Alternatief: nieuwe kopcabine in parallel opbouwen en op 1 dag
inkoppelen en omschakelen.
Daan meldt sanering kopkabel bij Fluvius.
Omvormer is synergrid conform.


Question: Enkel punt 1 uit je antwoord is relevant. Kun je op punt 1 verder denken en daar zeggen in welke mate de kabellengtes van voedingen en naar borden die aangesloten zijn op de transfo's een imact kunnen hebben?


Question: Enkel punt 1 uit je antwoord is relevant. Kun je op punt 1 verder denken en daar zeggen in welke mate de kabellengtes van voedingen en naar borden die aangesloten zijn op de transfo's een imact kunnen hebben?

Nr.
1
2
Besproken punt
Site algemeen
-
-
-
-
-
-
-
Metingen / datanetwerk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Actie
WDP
WDP/
ARC/EXVVerslag vergadering
Kick-off
6/08/2025 EMPOWERING YOUR FUTURE Redundantie is sowieso aanbevolen.
1x Fiber bijtrekken van kopkabel naar cabine trasformatoren ALSB.
Extravolt bekijkt of databekabeling met omvormer die toekomt in
de cabine PV gebruikt kan worden voor sturing PV.


Question: Enkel punt 1 uit je antwoord is relevant. Kun je op punt 1 verder denken en daar zeggen in welke mate de kabellengtes van voedingen en naar borden die aangesloten zijn op de transfo's een imact kunnen hebben?

1. Spanningsschommelingen
(i) De verbindingstransformator maakt deel uit van de installaties van het Netgebruiker.
ELIA verbindt zich ertoe om alle redelijkerwijze beschikbare middelen aan te wenden om, onder normale bedrijfsvoorwaarden, de spanning te handhaven in de buurt van de nominale spanning, met inachtneming van de beschikking te stellen in het Aansluitingspunt die gedurende 99% van de tijd niet afwijkt met meer dan +-10% van Un [•].
De evaluatie vindt plaats op basis van waarden van 10 minuten in overeenstemming met de meetmethoden die in de norm NBN EN 50160 worden beschreven.
M.b.t. spanningsschommelingen zijn de spanning van de installaties van de Netgebruiker wordt het referentiekader zoals bedoeld in bijlage 1 van het Technisch Reglement Transmissie gebruikt.
De Netgebruiker moet op zijn voedingstransformatoren een spanningsregelaar plaatsen, die toelaat om ten minste de bovenstaande bijdragen tot de klemmen te houden van zijn installaties.


Question: Enkel punt 1 uit je antwoord is relevant. Kun je op punt 1 verder denken en daar zeggen in welke mate de kabellengtes van voedingen en naar borden die aangesloten zijn op de transfo's een imact kunnen hebben?


Question: Enkel punt 1 uit je antwoord is relevant. Kun je op punt 1 verder denken en daar zeggen in welke mate de kabellengtes van voedingen en naar borden die aangesloten zijn op de transfo's een imact kunnen hebben?