Question: geef me de prijzen van batterijsystemen van montea

5.1.1 Batterijsysteem
De kosten van batterijcellen zijn de voorbije jaren en maanden sterk gedaald. Voor een 1 MW, 2 MWh systeem liggen de kosten van het batterijsysteem met omvormer in de grootteorde €250-€300 /kWh. Voor een 1 MW, 4 MWh systeem ligt de kostprijs tussen €225-275 /kWh.

6 MW 12 MWh: 3 – 3,5 M€,

6 MW 24 MWh: 5,4 – 6,6 M€. Met een 0,25 C batterij kunnen meer marktopportuniteiten benut worden, wat compenseert voor de hogere kostprijs. Wanneer de opwekking van hernieuwbare energie v


Question: geef me de prijzen van batterijsystemen van montea

5.1.1 Batterijsysteem
De kosten van batterijcellen zijn de voorbije jaren en maanden sterk gedaald. Voor een 1 MW, 2 MWh systeem liggen de kosten van het batterijsysteem met omvormer in de grootteorde €250-€300 /kWh. Voor een 1 MW, 4 MWh systeem ligt de kostprijs tussen €225-€275 /kWh.
| Capaciteit | Kosten |
|---|---|
| 6 MW 12 MWh | 3 – 3,5 M€ |
| 6 MW 24 MWh | 5,4 – 6,6 M€ |
Met een 0,25 C batterij kunnen meer marktopportuniteiten benut worden, wat compenseert voor de hogere kostprijs. Wannee


Question: geef me de prijzen van batterijsystemen van montea


Question: geef me de prijzen van batterijsystemen van montea

5. LFP – detailanalyse
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende kosten die komen kijken bij het installeren en uitbaten van een LFP batterijsysteem. Ook wordt nog bijkomende technische achtergrondinfo gegeven over batterijopslagsystemen.5.1 Kosten
Dit is een eerste ruwe schatting op basis van de batterijgrootte. Voor een gedetailleerdere raming moet de concrete situatie verder in detail bekeken worden en moeten prijzen opgevraagd worden bij leveranciers. Voor de raming


Question: raar dat je die vindt, want gaat niet over montea?

Kosten batterijsysteem


Question: raar dat je die vindt, want gaat niet over montea?

1. Introductie
Deze nota bevat de relevante informatie voor de voorstudie van het 6 MW batterijsysteem in Zeebrugge. In dit document worden verschillende batterijtechnologieën vergeleken op basis van de meest relevante eigenschappen voor stationaire opslag. Daarnaast wordt ingegaan op de specificaties van de omvormers, waarna zowel de kosten als de verwachte opbrengsten van het batterijopslagsysteem worden in kaart gebracht worden. Verder wordt de toepassing van de CAM-subsidie (Capacity Remuner


Question: raar dat je die vindt, want gaat niet over montea?


Question: raar dat je die vindt, want gaat niet over montea?


Question: raar dat je die vindt, want gaat niet over montea?

1. Introductie
Deze nota bevat de relevante informatie voor de voorstudie van het 6 MW batterijsysteem in Zeebrugge. In dit document worden verschillende batterijtechnologieën vergeleken op basis van de meest relevante eigenschappen voor stationaire opslag. Daarnaast wordt ingegaan op de specificaties van de omvormers, waarna zowel de kosten als de verwachte opbrengsten van het batterijopslagsysteem worden in kaart gebracht toegelicht. Verder wordt de toepassing van de CRM-subsidie (Capacity Rem


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

Omschrijving
Voordat kan overgegaan worden tot oplevering van de installaties dient de aannemer de volledige installatie in dienst te stellen. Dit houdt in dat alle installaties moeten functioneren volgens de vereisten waarvoor ze ontworpen zijn. In het bijzonder wordt gedacht aan:
* de automatische branddetectie-installatie
* de verlichting en lichtbediening
* de veiligheidsverlichting
* databekabeling (koper en glasvezel)
* de nood-voeding voor veiligheids en kritische installaties
De aannemer


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

2.7.15. Type 11.1:
Meting
meeteenheid: per stuk, incl bevestigingsmateriaal
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties
LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimizing dirt and
accumulation of dust for maximum hygienic requirements. electronic ballast with LED converter, patented
Invisiclick for tool-less mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant
PMMA, temperature- and UV-res


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

## 2.1 Verlichting
### 2.1.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen.

#### Gang/kantoor/vergaderzaal
Interalu zal de leverancier zijn van het klimaat plafond en er zal gewerkt worden met bijhorende inbouw verlichtingsarmaturen.

#### Inbouwplafondlampen sanitair/keuken
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

Materialen
REFERENTIENORMEN
| A.R.E.I. | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
|---|---|
| NBN C 15-364-523 | Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materiaal - Leidingen (1987). |
| NBN C 32 - reeks123/124-131/132-enz.enda | Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33 |
| Reeks NBN C 61 | Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke |
| NBN EN 60086-1 | Systemen van buizen


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

Opdracht
"ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VOOR DE ENERGIE-
INFRASTRUCTUUR TE HAVENGEBIED ZEEBRUGGE, ZWEEDSE
KAAI,
K3742"


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

5. Voor dit rapport voorziet de aggregatie van nabijgelegen sites in één lokale batterij. Hierbij dient echter de hoofdmeter verplaatst te worden en wordt in theorie een privédistributienet gecreëerd die principieel zijn verboden (art. 4.7.1 §1 Energiedecreet). Dit kan vermeden worden door de aanvraag van een gesloten distributienetwerk (CDSO) bij de VREG. Op deze manier kunnen achter één hoofdmeter zich verschillende netaansluitingen situeren, alsook een lokale batterij-opslag. Montea dient des


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

Met inbegrip van werkende inkoppeling op het walstroomgedeelte en het openbaar transmissienet incl. energiemanagementsysteem en uitbating op netondersteunende diensten.


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?

P061
Distrilog/Eutraco
Adres:
Afname:
EAN541448860013554907
Schoondonkweg 16, 2830 Tisselt
Injectie:
EAN541448860019024855
Open vragen
Topic
Subtopic
Uitleg
Specificatie
Vervolgactie
Status
Start verrekening en hoe?
€ 270Doorrekenen naar klant?
Verbruikspatronen
PV curtaillement
In September en November iser PV curtaillement gebeurd, hetgeen
invloed heeft op het netverbruik.
Maand
Factuur klant
Datasource
Opmerking
Datakwaliteit
Settlement
Opmerking3
Facturen
Opmerking4
FlexibiliteitOpmerking5
T


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

3. Site: Flamingo Olen
3.1 Eendraadsschema3.2 Elektrische installaties:

- 2000 kVA / 3012.9 kWp fotovoltaïsche panelen
- X AC Laadpalen
- X Merk DC laadpalen XXkW
- Industriële BESS: 1 MW – 2 MWh LFP


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

Issue: nu blijkt dat er ook een datacenter aangesloten gaat moeten worden.
In welke mate kan dat om met +-10% -> dit gaat meer algemeen moeten bekeken worden.
- Hier is logica van antwoord dat de neteheerders zowiezo moeten voldoen aan een maximale marge van +-10% van hun uitgangsspanning.
- Die norm is aangeleverd door Infrabel.
- Dit betekent dat elektrische apparatuur die in het belgische net gezet wordt, moet bestand zijn aan schommelingen van +-10% Artikel 10. Variaties in spanning en frequ


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

## Specs Ucc %: kortsluitvermogen. Hoe gaan we dit engineeren Mogelijke piste: checken wat Icc is van het barenstel van de leveranciers van MS OLTC Regelbereik OLTC = grote prijsimpact + timing (1jaar) - OLTC, online tap changer: o Hoe wordt beslist of dit nodig is? o Elia bepaalt? o Afweging maken of je instabiliteit van het net wilt riskeren. Visie OLTC:Elia geeft mee via de KAM dat hun TFOs op 70kV opereren binnen de +-10% en -10% van die nominale spanning. Verder vinden we ook in het standaa


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdoosje bedraagt minimum 26 mm. waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, ... worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien. In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

Vragen:
- Op de inplanting van Engie Vilvoorde zie ik geen Tis voor de TFOs?
  0 Dit is er wel bij Evonik
- Ik ontbreek DV3? Misschien enkel aan de kant Elia? Houd rekening met de DV en DL, zie doc Elia | Spanning (in kV) | Afstand d1 (in m) | Afstand DL (in m) | Afstand DV (in m) |
|---|---|---|---|
| AREI art. 28 | AREI art. 266 | AREI art. 266 |
| 380 | 6,10 | 2,50 | 4,50 |
| 220 | 4,50 | 1,60 | 3,60 |
| 150 | 3,80 | 1,20 | 3,20 |
| 70 | 3,00 | 0,75 | 1,75 |
| 36 | 2,66 | 0,38 | 1,38 |
| 30 |


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

### 1.2.1. Controleberekeningen
De aannemer zal voor uitvoering der werken volgende controleberekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever en het Ingenieursbureau:
- verlichtingsstudie
- verlichtingstudie noodverlichting;
- kabelberekening voor de kabels tussen verdeelpunt en hoofdverdeelbord;
- kabelberekening voor voedingen met groot vermogen (> 10 kW);
- berekening van de kortsluitstromen;
- berekening van de selectiviteit en filiatie;
- verdeling van het vermogen over de fasen;


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

3.10.4.5. Weerstation (Theben Meteodata 140 S KNX)
Het weerstation is geschikt voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur. De module kan gebruikt worden voor bv de volautomatische aansturing van zonwering van max. 8 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren (OZW) (1-100000lux). De regenconditie is uitgerust met een verwarmingselement en instelling om dauwvorming te vermijden. Voeding regensensorverwarming: 230V


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

3.5.2.6. Meettoestellen
De meetcentrales bundelen in een behuizing van 96x96 op compacte wijze door middel van hoog ontwikkelde functies alle noodzakelijke meetwaarden voor het toezicht op een elektrische installatie. Een gemakkelijk leesbaar scherm laat het gelijktijdig toezicht van drie fasen en de nulleider toe. De toestellen bevatten standaard een Modbus RS-485 (ASCII & RTU) communicatiepoort en een ethernet aansluiting. De uitlezing kan gebeuren via uitlezing via webinterface.

Eigenschappe


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

### 2.4.3.6. Meettoestellen
Voorzien van een gemakkelijk leesbaar scherm dat het gelijktijdig toezicht van drie fasen en de nulleider toelaat. #### Eigenschappen
* Compatibel met Emaxe Maxee sensoren (gekoppeld via impulsgever-uitgang)
* Veilig actieve energie
* Resolutie 1kWh
* Nauwkeurigheidsklasse 1
* DIN rail montage
* Conform EN 62053-11 & EN 62053-21
* Voorzien van een impulsgever-systeem
* Infrarood geleid met behulp van menu's
* Groot scherm met krachtige verlichting voor een betere lees


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

3.5.2.6. Meetcontrolller
De meetcentrales bundelen in een behuizing van 96x96 op compacte wijze door middel van hoog ontwikkelde functies alle noodzakelijke meetwaarden voor het toezicht op een elektrische installatie. Een gemakkelijk leesbaar scherm laat het gelijktijdig toezicht van drie fasen en de nulieder toe. De toestellen omvatten standaard een Modbus RS-485 (ASCII & RTU) communicatiepoort en een ethernet aansluiting. De uitlezing kan gebeuren via uitlezing via webinterface.
Eigenschappen


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

Besproken punt
Site algemeen
Oudere installatie: aan/uit regeling
Nieuwe installatie: sturing met datalogger mogelijk - offerte
opgemaakt met te bevragen. CRM uitlezing is al voorzien op installatie
dus moet niet mee opgenomen worden in offertes. Datakabel te
herwerken want niet UV-bestendig. Contact genomen met Emec voor
planning - meerdrachtschaal's voor veiligheidscontacten. (WDP)
Administratie PO, bankgarantie, docusign, bijkomende offertes...
- Ruiken stuurt documenten ter ondertekening doo


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

Beschrijving
De tweede input die de batterij nodig heeft voor correcte werking, is de meting van productie van iedere PV installatie. Per datalogger van een PV groep dient deze meting aangesloten te worden. Iedere datalogger fungeert dus als meter voor de batterijen.


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

2.2.5.5. Sturing 1: datalogger PV Beschrijving Deze verbinding stelt de gateway kast in staat, om afhankelijk van marktsignalen, de PV installaties aan te sturen. Meting Aard van de overeenkomst: Pro Memorie Toepassing Geen bijkomende kablage voor nodig, dit signaal loopt over dezelfde verbinding als vermeld onder §2.2.5.4


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

Kosten batterijsysteem


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

Tot slot illustreert de gevoeligheid voor marktinkomsten dat verdere stijgingen in volatiliteit of bijkomende
inkomsten uit flexibiliteitsmarkten een aanzienlijke upside kunnen bieden.5. Conclusie
De BESS aan de Zweedse Kaai is in 2027 nodig om schepen die meer vermogen vragen dan de huidige
netaansluiting van 10 MVA van walstroom te voorzien. Drie batterijtypes zijn onderzocht: 2 uur, 2,67 uur en 4
uur. De 4-uurs BESS kan bijna alle schepen bedienen (99%) zonder dat deze hun motor moeten inscha


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

1. Introductie
Dit rapport onderzoekt het gebruik van een batterij-energieopslagsysteem (BESS) aan de Zweedse Kaai om schepen van walstroom te voorzien en tegelijkertijd inkomsten te genereren via energiehandel. Voor drie verschillende batterijgroottes (6 MW – 2h/0,5c, 2,67h/0,375c en 4h/0,25c) wordt gekeken in welke mate ze kunnen bijdragen aan de energielevering aan de cruiseschepen wanneer de netaansluiting onvoldoende capaciteit heeft, en wat de financiële rendabiliteit van elk systeem is.
2


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

5.1.1 Batterijsysteem
De kosten van batterijcellen zijn de voorbije jaren en maanden sterk gedaald. Voor een 1 MW, 2 MWh systeem liggen de kosten van het batterijsysteem met omvormer in de grootteorde €250-€300 /kWh. Voor een 1 MW, 4 MWh systeem ligt de kostprijs tussen €225-275 /kWh.

6 MW 12 MWh: 3 – 3,5 M€,

6 MW 24 MWh: 5,4 – 6,6 M€. Met een 0,25 C batterij kunnen meer marktopportuniteiten benut worden, wat compenseert voor de hogere kostprijs. Wanneer de opwekking van hernieuwbare energie v


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

5.1.1 Batterijsysteem
De kosten van batterijcellen zijn de voorbije jaren en maanden sterk gedaald. Voor een 1 MW, 2 MWh systeem liggen de kosten van het batterijsysteem met omvormer in de grootteorde €250-€300 /kWh. Voor een 1 MW, 4 MWh systeem ligt de kostprijs tussen €225-€275 /kWh.
| Capaciteit | Kosten |
|---|---|
| 6 MW 12 MWh | 3 – 3,5 M€ |
| 6 MW 24 MWh | 5,4 – 6,6 M€ |
Met een 0,25 C batterij kunnen meer marktopportuniteiten benut worden, wat compenseert voor de hogere kostprijs. Wannee


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

=> Kleinere batterij ijkt financieel optimaal, maar CAPEX + toekomstige groei in PV/verbruik maken een grotere batterij verstandiger. 400kW-800kWh batterij voor de site in Doornik. <image>Three bar charts illustrating the financial and operational performance of a BESS (Battery Energy Storage System) based on kWh capacity.The top chart, labeled "€ 10.000,00" to "€ 60.000,00", shows the total value (likely revenue or cost savings) across various BESS capacities from 0 to 3600 kWh.The middle chart


Question: geef me alle prijzen van batterijsystemen

Resultaten model:
* Afvlakking van zelfconsumptie wordt snel bereikt.
* Bij een batterij van 800kW-1600 kWh wordt volledige afvlakking gerealiseerd via opslag, met extra inkomsten via day-ahead trading.
* Het aantal dagelijkse cycli toont de gebruiksintensiteit van de batterij. Bij optimale werking voor zuivere zelfconsumptie zien we slechts 0,5 cycli/dag, wat wijst op een lage belasting van de batterij op lange termijn.
=> Kleinere batterij lijkt optimaal qua opbrengst, maar minder interessant


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

<image>Bar chart showing cycles per day on the y-axis and kWh BESS on the x-axis, ranging from 0 to 4000 kWh. The cycles per day decrease as kWh BESS increases, indicating lower usage intensity for larger batteries.</image> 800kW-1000kWh batterij voor de site in Luik. Batterijdimensionering Kortrijk
Dimensionering op basis van lokale optimalisatie Resultaten model:
* Snelle afvlakking in zelfconsumptie.
* Bij een batterij van 500-1000 kWh: volledige afvlakking + extra inkomsten via day-ahead tra


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

Materialen
REFERENTIENORMEN
| A.R.E.I. | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
|---|---|
| NBN C 15-364-523 | Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materiaal - Leidingen (1987). |
| NBN C 32 - reeks123/124-131/132-enz.enda | Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33 |
| Reeks NBN C 61 | Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke |
| NBN EN 60086-1 | Systemen van buizen


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

BatterijdimensioneringBatterijdimensionering Concepten Dimensionering op basis van lokale optimalisatie
Grootte batterij gericht op gebouwverbruik en PV-injectie overschot.
Beperkende factor: Lage PV-injectie & lage pieken.
Langere termijn: Elektrificatie sites ondersteunen in de vorm van opgeslagen zonne-energie en beschikbaar vermogen.
=> Niet van toepassing Dimensionering op basis van Value stacking
Vereiste: Dynamisch contract.
Grootte batterij gericht op verbruik, PV injectie en cross-marke


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

REFERENTIENORMEN

| Norm | Omschrijving |
|---|---|
| NBN 16 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1999) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouwverlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 60598 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN EN 60598-2-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2003) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2 : Bijzon


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

## 2.1 Verlichting
### 2.1.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen.

#### Gang/kantoor/vergaderzaal
Interalu zal de leverancier zijn van het klimaat plafond en er zal gewerkt worden met bijhorende inbouw verlichtingsarmaturen.

#### Inbouwplafondlampen sanitair/keuken
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

Batterij revenue streamsDiensten
* Lokale optimalisatie
    * Peak shaving
    * Zelf-consumptie
* Trading
    * Day-ahead en intraday
    * Expliciete flexibiliteit Elia
        * FCR, aFRR, mFRR
    * Impliciete flexibiliteit
        * Onbalans <image>
Diagrams illustrating Auto-Consumption with battery charge, solar generation, site consumption, and battery discharge; Peak Shaving with battery charge, battery discharge, and peak; and EV Load Balancing with consumption increase with EV charger


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

#### SPECIFICATIES
De transformator is van het oliegekoelde type met natuurlijke koeling.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen: | 630 kVA |
| Koeling: | ONAN |
| Dielektricum: | minerale olie, (max 2 ppm PCB's) |
| Isolatieniveau: | 17,5kV |
| Primaire spanning: | te controleren bij de netbeheerder |
| HS aansluitingen: | plug in stekkers (250 A) conform NBN 50180 ; Interface A |
| LS aansluitingen: | porseleinen DIN klemmen met aansluitingvlaggen |
| HS-regeling: | spanningsloos


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

Specificaties
De transformator is van het oliegekoelde type met natuurlijke koeling.
* Nominaal vermogen: 800 kVA
* Koeling: ONAN
* Dielectricum: giethars
* Isolatieniveau: 17,5kV
* Primaire spanning: 15-20kV
* HS aansluitingen: plug in stekkers (250 A) conform NBN 50180 ; Interface A
* LS aansluitingen: porseleinen DIN klemmen met aansluitingvlaggen of doorvoerstaver
* HS regeling: spanningloos omschakelbaar, 5 stappen, S: -2,5, 0, +2,5, +5%
* Secundaire spanning: 0,400V + N
* Schakelgroep: DYN


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

Specificaties
De transformator is van het oliegekoelde type met natuurlijke koeling.
*   Nominaal vermogen: 800 kVA
*   Koeling ONAN
*   Diëlektricum: giethars
*   Isolatieniveau: 17,5kV
*   Primaire spanning: 15.375V
*   HS aansluitingen plug in stekkers (250 A) conform NBN 50180 ;
*   Interface Z
*   LS aansluitingen porseleinen DIN klemmen met aansluitingvlaggen of doorvoerdozen
*   HS regeling spanningsloos omschakelbaar:5 stappen; -5, -2.5, 0, +2.5, +5%
*   Secundaire spanning: 3 x 400V + N


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator


Question: Kun je een lijst geven van alle technische specificaties geven waar je rekening mee moet houden bij een transformator

3. ELEKTRICITEIT

3.1. Beknopte omschrijving van de installaties
De stroominstallatie wordt uitgevoerd in TN-S net. De keuring van de installatie wordt bij het asbuilt-dossier gevoegd. De definitieve keuring dient vrij van opmerkingen te zijn.

De sterkstroominstallatie wordt uitgevoerd in TN-S net. De keuring van de installatie wordt bij het asbuilt-dossier gevoegd. De definitieve keuring dient vrij van opmerkingen te zijn.

In de technische ruimte van het Toren-gebouw is er een Middenspannings


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

Vragen:
- Op de inplanting van Engie Vilvoorde zie ik geen Tis voor de TFOs?
  0 Dit is er wel bij Evonik
- Ik ontbreek DV3? Misschien enkel aan de kant Elia? Houd rekening met de DV en DL, zie doc Elia | Spanning (in kV) | Afstand d1 (in m) | Afstand DL (in m) | Afstand DV (in m) |
|---|---|---|---|
| AREI art. 28 | AREI art. 266 | AREI art. 266 |
| 380 | 6,10 | 2,50 | 4,50 |
| 220 | 4,50 | 1,60 | 3,60 |
| 150 | 3,80 | 1,20 | 3,20 |
| 70 | 3,00 | 0,75 | 1,75 |
| 36 | 2,66 | 0,38 | 1,38 |
| 30 |


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

## Specs Ucc %: kortsluitvermogen. Hoe gaan we dit engineeren Mogelijke piste: checken wat Icc is van het barenstel van de leveranciers van MS OLTC Regelbereik OLTC = grote prijsimpact + timing (1jaar) - OLTC, online tap changer: o Hoe wordt beslist of dit nodig is? o Elia bepaalt? o Afweging maken of je instabiliteit van het net wilt riskeren. Visie OLTC:Elia geeft mee via de KAM dat hun TFOs op 70kV opereren binnen de +-10% en -10% van die nominale spanning. Verder vinden we ook in het standaa


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

3.10.4.5. Weerstation (Theben Meteodata 140 S KNX)
Het weerstation is geschikt voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur. De module kan gebruikt worden voor bv de volautomatische aansturing van zonwering van max. 8 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren (OZW) (1-100000lux). De regenconditie is uitgerust met een verwarmingselement en instelling om dauwvorming te vermijden. Voeding regensensorverwarming: 230V


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

3.10.4.3. KNX busmodules
Alle nodige componenten voor het realiseren van de sturing van de zonnewering, zoals actoren voor sturingen
motoren, busvoedingen, modules voor koppeling weerstation, relais die zorgen dat zonneweringen van een
bepaalde gevel per ruimte samen gestuurd worden... 3.10.4.4. Drukknoppen voor verduisteringschermen
Er worden KNX drukknoppen voorzien voor de verduistering die enerzijds compatibel zijn met het systeem, en
anderzijds de mogelijkheid bieden om de verduisterscreens


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

Er wordt in het elektrisch verdeelbord (of desgewenst in een apart bord ernaast; in dat geval dient de kostprijs van het extra bord verrekend te zitten in de overige eenheidsprijzen) KNX busmodules voorzien voor het aansturen van de verschillende motoren. Iedere motor (en dus ieder raam) een individueel bediend worden) via een KNX-actor. Vanaf deze actoren vertrekt een KVB-Cca 4G1.5 kabel naar iedere motor. 3.10.4.1. Busbekabeling
Er wordt een buskabel voorzien (per elektrisch verdeelbord) die a


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

3.10.4 Zonnepanelen via KNX
| Omschrijving | Type | Eenheid | Aantal | Prijs/eenheid | Totaalprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonnepanelen via KNX | FH | st | 3 | 1.100,00 € | 3.300,00 € |
| Zonnepanelen via KNX | | | | | |
| Montage en datakabel | | | | | |
| Montage en datakabel | | | | | |
| Weerstations | | | | | |
| Weerstations | | | | | |
| Weerstations | | | | | |


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

Algemene technische beschrijving
Het i-bus KNX bestaat uit een twee-aderige busleiding en de daarop aangesloten buscompatibele installatie apparaten, daartoe behoren sensoren, actoren en systeemcomponenten.
Sensoren nemen informatie op en zenden deze als datatelegram door de bus. Sensoren zijn bijv. impulsdrukkers en binaire ingangen voor aansluiting van potentiaalvrije contacten.
Actoren ontvangen datatelegrammen en zetten deze bijv. om in schakel- of dimsignalen. Systeemapparaten en -component


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

2.7.4.3. KNX-systeemcomponenten
Omschrijving
De KNX integrator bepaalt op basis van de plannen en de daarop vermelde armaturen, sensoren, detectoren, drukknoppen, etc. alle benodigde systeemcomponenten inclusief de busbekabeling, hun aantallen en hun locatie om tot een werkend geheel te komen. Deze componenten worden volgens het schema van de integrator ingebouwd in verdeelborden en dataracks. Ook de KNX-drukknoppen en de busbekabeling zijn inbegrepen. Meting
meeteenheid :
globule prijs (GP), in


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

Algemene technische beschrijving
Het bus KNX bestaat uit een twee-aderige Busleiding en de daarop aangesloten buscompatibele installatieapparaten. Daartoe behoren sensoren, actoren en systeemcomponenten.
Sensoren nemen informatie op en zenden deze als datatelegram naar de bus. Sensoren zijn bijv. impulsdrukkers en binaire ingangen voor aansturing van potentiaalvrije contacten.
Actoren ontvangen datatelegrammen en zetten deze bijv. om in schakel- of dimsignalen. Systeemapparaten en componenten zi


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?

2.7.15. Type 11.1:
Meting
meeteenheid: per stuk, incl bevestigingsmateriaal
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties
LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimizing dirt and
accumulation of dust for maximum hygienic requirements. electronic ballast with LED converter, patented
Invisiclick for tool-less mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant
PMMA, temperature- and UV-res


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?

De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdoosje bedraagt minimum 26 mm. waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, ... worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien. In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?

Materialen
REFERENTIENORMEN
| A.R.E.I. | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
|---|---|
| NBN C 15-364-523 | Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materiaal - Leidingen (1987). |
| NBN C 32 - reeks123/124-131/132-enz.enda | Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33 |
| Reeks NBN C 61 | Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke |
| NBN EN 60086-1 | Systemen van buizen


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?

3
Bouwkunde
- Eerste voorstel voor diverse om-gangen. Wordt mee ingetekend in eerste
ontwerp. Cabine doorlooptijd voor productie.
- Netwerk. - 5m nodig rond BESS en - netwerk wegnembaar.
- Veiligheidsdeur doorsturen te sturen en vragenlijst Vigoris te
beantwoorden door EXV. Inplantingsplan door te sturen tegen
volgende meeting.
- KLIP plannen aanvraagd
- Stukkenlijst 13/11 - 1 week voor verslag. Verwerking
Stabiliteitsingenieur binnen de week. Goedkeuring door ARC. --> start
werken


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?

Inplantingsplan
* 3 mogelijke locaties voor de batterij (voorkeur B)
* PV bedekking dak: 5737 m2 (20%)
* 16 Laadpalen


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?

GEHEEL SITE

<image>
Site plan showing a detailed layout of a property, including building structures, infrastructure zones, and green areas. A legend indicates 'Opbouwzone', 'Infrastructuurzone', and 'Groenzone'. A red arrow points to a specific building area labeled "Labcorp".
</image> Dossier ARCH. ontbreekt in asbuilt 06 Klimaat\00 Overzichtsplanen HVAC LV 1.1 LUCHTVERHITTER
SP 1.1 STRALINGSPANEEL
STOOKKETEL
GAS Technische fiches? Vermogens/regimes? Kantoren nog op gasketel?
ST1.1: Vaillant


Question: Kun je me voor project 6307 een inplantingsplan van de site bezorgen?

3
Bouwkunde
- Heiligdossier door te sturen en vragenlijst Vigoris te
beantwoorden door EXV. Inplantingsplan door te sturen zodra
klaar.
- KDP plannen aangevraagd
- Geen palen nodig
- EXV bekijkt of racks vervangen kunnen worden gezien inkuiping.
ARC vraagt ook na.
- Rioleringen? Proefsleuven om te zien waar riolering ligt.
- Aard gas zit inbegrepen in ontwerp.
- Containers op sokkels geplaatst om volume te verhogen
- 2 toegangspoorten te plaatsen aan binnenzijde van perceel. Aan te
werken tegen


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

Issue: nu blijkt dat er ook een datacenter aangesloten gaat moeten worden.
In welke mate kan dat om met +-10% -> dit gaat meer algemeen moeten bekeken worden.
- Hier is logica van antwoord dat de neteheerders zowiezo moeten voldoen aan een maximale marge van +-10% van hun uitgangsspanning.
- Die norm is aangeleverd door Infrabel.
- Dit betekent dat elektrische apparatuur die in het belgische net gezet wordt, moet bestand zijn aan schommelingen van +-10% Artikel 10. Variaties in spanning en frequ


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

3. Site: Flamingo Olen
3.1 Eendraadsschema3.2 Elektrische installaties:

- 2000 kVA / 3012.9 kWp fotovoltaïsche panelen
- X AC Laadpalen
- X Merk DC laadpalen XXkW
- Industriële BESS: 1 MW – 2 MWh LFP


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

### 1.2.1. Controleberekeningen
De aannemer zal voor uitvoering der werken volgende controleberekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever en het Ingenieursbureau:
- verlichtingsstudie
- verlichtingstudie noodverlichting;
- kabelberekening voor de kabels tussen verdeelpunt en hoofdverdeelbord;
- kabelberekening voor voedingen met groot vermogen (> 10 kW);
- berekening van de kortsluitstromen;
- berekening van de selectiviteit en filiatie;
- verdeling van het vermogen over de fasen;


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

## Specs Ucc %: kortsluitvermogen. Hoe gaan we dit engineeren Mogelijke piste: checken wat Icc is van het barenstel van de leveranciers van MS OLTC Regelbereik OLTC = grote prijsimpact + timing (1jaar) - OLTC, online tap changer: o Hoe wordt beslist of dit nodig is? o Elia bepaalt? o Afweging maken of je instabiliteit van het net wilt riskeren. Visie OLTC:Elia geeft mee via de KAM dat hun TFOs op 70kV opereren binnen de +-10% en -10% van die nominale spanning. Verder vinden we ook in het standaa


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

Omschrijving
Voordat kan overgegaan worden tot oplevering van de installaties dient de aannemer de volledige installatie in dienst te stellen. Dit houdt in dat alle installaties moeten functioneren volgens de vereisten waarvoor ze ontworpen zijn. In het bijzonder wordt gedacht aan:
* de automatische branddetectie-installatie
* de verlichting en lichtbediening
* de veiligheidsverlichting
* databekabeling (koper en glasvezel)
* de nood-voeding voor veiligheids en kritische installaties
De aannemer


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

Vragen:
- Op de inplanting van Engie Vilvoorde zie ik geen Tis voor de TFOs?
  0 Dit is er wel bij Evonik
- Ik ontbreek DV3? Misschien enkel aan de kant Elia? Houd rekening met de DV en DL, zie doc Elia | Spanning (in kV) | Afstand d1 (in m) | Afstand DL (in m) | Afstand DV (in m) |
|---|---|---|---|
| AREI art. 28 | AREI art. 266 | AREI art. 266 |
| 380 | 6,10 | 2,50 | 4,50 |
| 220 | 4,50 | 1,60 | 3,60 |
| 150 | 3,80 | 1,20 | 3,20 |
| 70 | 3,00 | 0,75 | 1,75 |
| 36 | 2,66 | 0,38 | 1,38 |
| 30 |


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

REFERENTIENORMEN

| Norm | Omschrijving |
|---|---|
| NBN 16 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1999) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouwverlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 60598 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN EN 60598-2-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2003) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2 : Bijzon


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

## 2.1 Verlichting
### 2.1.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen.

#### Gang/kantoor/vergaderzaal
Interalu zal de leverancier zijn van het klimaat plafond en er zal gewerkt worden met bijhorende inbouw verlichtingsarmaturen.

#### Inbouwplafondlampen sanitair/keuken
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

3. Voorliggend ontwerp
Het voorliggende ontwerp betreft de uitbouw van een batterijopslagsysteem met bijbehorende energie-infrastructuur, gelegen binnen het projectgebied van Port of Antwerp-Bruges te Hazopweg.
Het systeem omvat 28 batterijcontainers, onderverdeeld in zeven groepen van vier eenheden. Deze containers worden strategisch geplaatst grenzend aan een centrale unit. Deze unit bestaat uit een omvormers en een transformator met een vermogen van vijf MVA.
Een overzicht van de volledige in


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: geef me de kostprijzen van batterijsystemen


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

Dit kan vermeden worden door de aanvraag van een gesloten distributienetwerk (CDSO) bij de
VREG. Op deze manier kunnen achter één hoofdmeter zich verschillende netaansluitingen situeren,
alsook een lokale batterij-opslag. Montea dient desgevallend beheerder te worden van dit gesloten
distributienetwerk. 2 INTRODUCTIE

De haalbaarheid van deze doelstelling te onderzoeken wordt in deze studie onderzocht hoe de lokaal
opgewekte zonne-energie kan gekoppeld worden aan een lokale, stationaire batterij


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

2 INTRODUCTIE
Om de haalbaarheid van deze doelstelling te onderzoeken wordt in deze studie onderzocht hoe de lokaal opgewekte zonne-energie kan gekoppeld worden aan een lokale, stationaire batterij. Tevens worden de verschillende marktdiensten toegelicht, de liquiditeit en hun technisch potentieel voor batterijen.
Om een eerste inzicht te geven in de techno-economische haalbaarheid van het uitgewerkte concept werd ook contact opgenomen met Alfen die stationaire batterij-oplossingen levert vanaf


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?


Question: Kun je naar het plan zonering batterijopslag zoeken?

2 INTRODUCTIE

De haalbaarheid van deze doelstelling te onderzoeken wordt in deze studie onderzocht hoe de lokaal
opgewekte zonne-energie kan gekoppeld worden aan een lokale, stationaire batterij. Tevens worden de
verschillende marktdiensten toegelicht, de liquiditeit en hun technisch potentieel voor batterijen.

Om een eerste inzicht te geven in de techno-economische haalbaarheid van het uitgewerkte concept
werd ook contact opgenomen met Alf en die stationaire batterij-oplossingen levert vanaf


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?

De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdoosje bedraagt minimum 26 mm. waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, ... worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien. In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?

Verslag vergadering
13/11/2025
Contactpersonen

| Naam | GSM/TEL | e-mail |
|---|---|---|
| Opdrachtgever: WDP | | |
| Ruben Vandam | | ruben.vandam@wdp.eu | A |
| Joost Rommelaere | | joost.rommelaere@wdp.eu | NA |
| Dennis Van Roy | | dennis.vanroy@wdp.eu | NA |
| Studiebureau Arcade (ARC) | | |
| Hannes Maes | | hannes.maes@arcade-eng.com | A |
| Niel Allacker | | Niel.Allacker@arcade-eng.com | A |
| Jeroen Smits | | jeroen.smits@arcade-eng.com | NA |
| EPC/Aannemer: Extravolt (EXV) | | |
| D


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?

Verslag vergadering
24/12/2025
Contactpersonen


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?

Verslag vergadering
25/10/2025
Contactpersonen

| Naam | GSM/TEL | e-mail | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever: WDP | | | |
| Ruben Vandam | | ruben.vandam@wdp.eu | A |
| Joost Rommelaere | | joost.rommelaere@wdp.eu | NA |
| Dennis Van Roy | | dennis.vanroy@wdp.eu | A |
| Studiebureau ARCADE (ARC) | | | |
| Hannes Maes | | hannes.maes@arcade-eng.com | A |
| Neil Allacker | | Neil.Allacker@arcade-eng.com | A |
| Jeroen Smits | | jeroen.smits@arcade-eng.com | NA |
| EPC/Aannemer: Extravolt (EXV)


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?


Question: Kun je me een oplijsting van vergaderverslagen voor project 6199 bezorgen?


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime

2.7 Transfer Of Energy vergoeding
Door de sites met batterijopslag, wenst de Klant duidelijkheid te verkrijgen of de leverancier een ToE-overeenkomst heeft met Centrica Energy. De Klant heeft een overeenkomst met het recht, om op zijn expliciete vraag, flexibiliteitsvolumes binnen het portfolio bij Centrica Energy te verhandelen.De leverancier wordt verzocht, om onder contracttype cf. punt 2.2.2, in zijn offerte te specificeren onder welke voorwaarden een ToE-vergoeding wordt aangerekend ten gev


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime

Applicable market model
2. Only a fully imbalance-exposed contract can prevent additional costs.
Overview of the proposed ToE roll-out

| Product | Grid | ToE Central Settlement Model | ToE Corrected Model | Opt-out | Pass-Through |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR | | Not Applicable | | | |
| | Transmission & local transport | ✔ Since 2018 | ➔ Q3-2025 | ✔ Since 2018 | ✔ Since 2020 |
| mFRR | HV-MV distribution | ✔ Since 2018 | TBD | ✔ Since 2018 | ✔ Since 2020 |
| | LV distribution (< 1 kV) | ➔


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime

TOI Settlement Oktober 2025
| | | | | Bedragen | BTW |
|---|---|---|---|---|---|
| [a] Elia netvermogen | | | 15.750,18 EUR x 1,7500% | -102,23 EUR | 21% |
| [b] Garanties van oorsprong | 118,672 MWh | 6,3400 EUR/MWh | | 752,38 EUR | 21% |
| [c] Bijdrage hernieuwbare energie | 118,672 MWh | 11,8000 EUR/MWh | | 1.400,03 EUR | 21% |
| [e] Bijdrage warmtekrachtkoppeling | 118,672 MWh | 4,200000 EUR/MWh | | 498,42 EUR | 21% |
Totaal energie
| | | | 18.476,71 EUR | |
| | | | 31 dagen | | |
| [c] Maan


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime

2.7.1[2.5] Settlement en verrekening
De Partijen komen overeen dat alle effecten van de batterij op het elektriciteitsverbruik van de Sitegebruiker en op de facturen
van de openbare elektriciteitsleverancier volledig worden verrekend en geneutraliseerd via een volledige
settlementprocedure, zoals hieronder beschreven. 2.7.1[2.5.1] Energievolume gerelateerde impact
Wanneer de batterij elektriciteit afneemt van het openbare elektriciteitsnet, wordt deze afname toegerekend aan het
elektriciteitsver


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime


Question: licht het corrected settlement model toe in ToE regime

## 2.2.VIII Energiedata voor huurdersettlement
Het EMS moet ondersteuning bieden bij interne settlementprocessen met huurders, zoals:
* Verrekening van zelfverbruikte zonne-energie;- Toerekening van piekvermogens en verdeling van nettarieven, taksen en toeslagen;
- Doorrekening van opbrengsten of kosten voortkomend uit batterij- of flexibiliteitsinzet.
Alle relevante energiedata moeten hierbij centraal beschikbaar zijn, met API-koppeling en bij voorkeur facturatie vergemakkelijken.


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?

Het initieel aangevraagde vermogen van de batterij bedraagt XX MW / XX MWh, met de kanttekening dat de uiteindelijke dimensionering afhankelijk is van de resultaten van deze studie en de verdere technische en economische evaluatie van de site. De definitieve keuze van omvormers en batterijmodules wordt bijgevolg pas in een latere projectfase vastgelegd. Voorlopig wordt uitgegaan van bidirectionele, grid-forming omvormers conform de Synergrid-richtlijnen en ENTSO-E RfG-code, en van batterijtechno


Question: Kun je me voor project 6307 het plan zonering batterijopslag bezorgen?

1 Conclusie.
2 Introductie.
3 Data analyse.
4 Regulatoir kader.
4.1.1 Front of meter storage.
4.1.2 Behind the meter storage.
4.1.3 Aggregatie van lokale batterijen.
5 Dimensionering batterijen.
5.1 Model en optimalisatie.
5.1.1 Energie-inhoud en vermogen.
5.1.2 Opbouw model.
5.1.3 Optimalisatie.
5.1.4 Randvoorwaarden.
5.2 Resultaten.
5.2.1 P045 – DSV Hulsdonk.
5.2.2 P061 – P062 – P065 De Hulst Willebroek.
5.2.3 P063 – P064 De Hulst Willebroek.
5.2.4 P076 – Carglass Bilzen.
5.2.5 Conclusie.
6 Di


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

## Specs Ucc %: kortsluitvermogen. Hoe gaan we dit engineeren Mogelijke piste: checken wat Icc is van het barenstel van de leveranciers van MS OLTC Regelbereik OLTC = grote prijsimpact + timing (1jaar) - OLTC, online tap changer: o Hoe wordt beslist of dit nodig is? o Elia bepaalt? o Afweging maken of je instabiliteit van het net wilt riskeren. Visie OLTC:Elia geeft mee via de KAM dat hun TFOs op 70kV opereren binnen de +-10% en -10% van die nominale spanning. Verder vinden we ook in het standaa


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

Issue: nu blijkt dat er ook een datacenter aangesloten gaat moeten worden.
In welke mate kan dat om met +-10% -> dit gaat meer algemeen moeten bekeken worden.
- Hier is logica van antwoord dat de neteheerders zowiezo moeten voldoen aan een maximale marge van +-10% van hun uitgangsspanning.
- Die norm is aangeleverd door Infrabel.
- Dit betekent dat elektrische apparatuur die in het belgische net gezet wordt, moet bestand zijn aan schommelingen van +-10% Artikel 10. Variaties in spanning en frequ


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

Vragen:
- Op de inplanting van Engie Vilvoorde zie ik geen Tis voor de TFOs?
  0 Dit is er wel bij Evonik
- Ik ontbreek DV3? Misschien enkel aan de kant Elia? Houd rekening met de DV en DL, zie doc Elia | Spanning (in kV) | Afstand d1 (in m) | Afstand DL (in m) | Afstand DV (in m) |
|---|---|---|---|
| AREI art. 28 | AREI art. 266 | AREI art. 266 |
| 380 | 6,10 | 2,50 | 4,50 |
| 220 | 4,50 | 1,60 | 3,60 |
| 150 | 3,80 | 1,20 | 3,20 |
| 70 | 3,00 | 0,75 | 1,75 |
| 36 | 2,66 | 0,38 | 1,38 |
| 30 |


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

3. Site: Flamingo Olen
3.1 Eendraadsschema3.2 Elektrische installaties:

- 2000 kVA / 3012.9 kWp fotovoltaïsche panelen
- X AC Laadpalen
- X Merk DC laadpalen XXkW
- Industriële BESS: 1 MW – 2 MWh LFP


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

Materialen
REFERENTIENORMEN
| A.R.E.I. | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
|---|---|
| NBN C 15-364-523 | Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materiaal - Leidingen (1987). |
| NBN C 32 - reeks123/124-131/132-enz.enda | Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33 |
| Reeks NBN C 61 | Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke |
| NBN EN 60086-1 | Systemen van buizen


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

2.7.15. Type 11.1:
Meting
meeteenheid: per stuk, incl bevestigingsmateriaal
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties
LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimizing dirt and
accumulation of dust for maximum hygienic requirements. electronic ballast with LED converter, patented
Invisiclick for tool-less mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant
PMMA, temperature- and UV-res


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

### 1.2.1. Controleberekeningen
De aannemer zal voor uitvoering der werken volgende controleberekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever en het Ingenieursbureau:
- verlichtingsstudie
- verlichtingstudie noodverlichting;
- kabelberekening voor de kabels tussen verdeelpunt en hoofdverdeelbord;
- kabelberekening voor voedingen met groot vermogen (> 10 kW);
- berekening van de kortsluitstromen;
- berekening van de selectiviteit en filiatie;
- verdeling van het vermogen over de fasen;


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

Omschrijving
Voordat kan overgegaan worden tot oplevering van de installaties dient de aannemer de volledige installatie in dienst te stellen. Dit houdt in dat alle installaties moeten functioneren volgens de vereisten waarvoor ze ontworpen zijn. In het bijzonder wordt gedacht aan:
* de automatische branddetectie-installatie
* de verlichting en lichtbediening
* de veiligheidsverlichting
* databekabeling (koper en glasvezel)
* de nood-voeding voor veiligheids en kritische installaties
De aannemer


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

## 2.1 Verlichting
### 2.1.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen.

#### Gang/kantoor/vergaderzaal
Interalu zal de leverancier zijn van het klimaat plafond en er zal gewerkt worden met bijhorende inbouw verlichtingsarmaturen.

#### Inbouwplafondlampen sanitair/keuken
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.


Question: Kun je me mer uitleg verschaffen over de opbouw van een RMU unit?

MATERIAAL
Algemene beschrijving
Het middenspanningsbord (Ring Main Unit of RMU) is van het compacte type waarbij gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerde cellen. Het dient mogelijk te zijn om de RMU uit te breiden. De uitbreiding kan eenvoudig en alle uitgerust worden door de gebruiker zonder speciale voorbereidingen en zonder specifiek gereedschap. Na de montage moet de uitbreidingseenheid de volledige isolatie verzekeren en ongevoelig zijn voor de omgeving.


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers

De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdoosje bedraagt minimum 26 mm. waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, ... worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien. In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?

REFERENTIENORMEN

| Norm | Omschrijving |
|---|---|
| NBN 16 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1999) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouwverlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 60598 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN EN 60598-2-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2003) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2 : Bijzon


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?


Question: Kun je toelichting geven over kabels 36kV?

2.2.1.2. Vermogenkabels
Beschrijving
De vermogenkabels betreffen de kabels die dienen om de energie te transporteren tussen de batterij en het net. Meting
aard van de overeenkomst: GP Toepassing
Leveren, plaatsen, aansluiten en markeren van de beveiligingen, inclusief alle nodige aanpassingen in de bestaande borden.
Naar aanleiding van de kabelstudie, dient de contractant de info over kabelsectie door te sturen naar iwell, zodanig dat ze de juiste kabelschoenen kunnen voorzien.
Leveren, plaatsen


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?


Question: Kun je me meer info verschaffen over het elektronisch relais op de transformatorbeveiliging?

2.3. HS klantencabine
2.3.1. Hoogspanningsmateriaal
Omschrijving
Naar aanleiding van de netstudies en afhankelijk van de bijkomende vraag voor afgenomen injectie vermogen of afnamevermogen, wordt per site bekeken of de relais in de algemene beveiligingscel van het correcte type is. Er moet op bepaalde sites overgeschakeld worden van een autonoom relais, naar een relais met hulpspanning. Meting
aard van de overeenkomst: GP Toepassing
- Zie matrix waar aangeduid staat op welke site deze aanpassing


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?


Question: Wie is de netbeheerder voor het project P-5932-Montea-Masterplan Energie en EV Charging (DUU)?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

7.4 Cyber security

Naast fysieke veiligheidsmaatregelen moeten batterijopslagsystemen voldoen aan de **NIS 2-richtlijn** (Netwerk- en Informatiesystemen), die eisen stelt aan de cyberbeveiliging van kritieke infrastructuren. Omdat batterijopslagsystemen een belangrijke rol spelen in de energie-infrastructuur, worden zij aangemerkt alsEMPOWERING YOUR FUTURE
essentiële diensten en vallen zij onder de scope van deze richtlijn. Enkel voor kleine ondernemingen wordt een uitzondering gemaakt.
In Belg


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

# 7.4 Cyber security
Naast fysieke veiligheidsmaatregelen moeten batterijopslagsystemen voldoen aan de NIS 2-richtlijn (Netwerk- en Informatiesystemen), die eisen stelt aan de cyberbeveiliging van kritieke infrastructuren. Omdat batterijopslagsystemen een belangrijke rol spelen in de energie-infrastructuur, worden zij aangemerkt als essentiële diensten en vallen zij onder de scope van deze richtlijn. Enkel voor kleine ondernemingen wordt een uitzondering gemaakt.
In België is de wet op 1 oktober


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

7.4 Cyber security
Naast fysieke veiligheidsmaatregelen moeten batterijopslagsystemen voldoen aan de NIS 2-richtlijn (Netwerk- en Informatiesystemen), die eisen stelt aan de cyberbeveiliging van kritieke infrastructuren. Omdat batterijopslagsystemen een belangrijke rol spelen in de energie-infrastructuur, worden zij aangemerkt alsIn België is de wet op 1 oktober 2024 in werking getreden. Bedrijven die onder de NIS 2-richtlijn vallen, moeten vanaf die datum aan de gestelde eisen voldoen. De nalev


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

II.19 IT en Cybersecurity

POAB is geclassificeerd als een essentiële entiteit onder de Belgische NIS2-wetgeving. Als gevolg hiervan is POAB wettelijk verplicht om de beveiliging van haar toeleveringsketen te waarborgen, inclusief de cybersecurityaspecten van leveranciers van digitale producten of diensten.

Om aan deze verplichting te voldoen, is de Third Party Risk Management (TPRM) procedure van toepassing op alle leveranciers die digitale diensten of producten leveren of toegang krijgen tot


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

II.18 IT en Cybersecurity
TPRM (Third Party Risk Management) en cybersecurity maturiteitseisen
POAB is geclassificeerd als een essentiële entiteit onder de Belgische NIS2-wetgeving. Als gevolg hiervan is POAB wettelijk verplicht om de beveiliging van haar toeleveringsketen te waarborgen, inclusief de cybersecurityaspecten van leveranciers van digitale producten of diensten.

Om aan deze verplichting te voldoen, is de Third Party Risk Management (TPRM) procedure van toepassing op alle leverancier


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

Tender datasecurity WDP loopt. Daar werkt aan datadiagram en
levert alle deze week aan. Meten worden hierop ook ingetekend.
WDP gebruikt dit als basis voor interne analyse. Databronnen ook
toe te voegen. Noodzakelijk naar CRM en reservemarkten toe om
vaste internetverbinding te voorzien? (ARC) Welke componenten maken verbinding met cloud of internet
behoort EMS Ttbo/EXV bekijkt. Timing (maand) vormt geen probleem
voor PC's cybersecurity. Impact op techniekarheidsgaranties te
bekijken met securit


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

2.5.1.2. Vaste aannemers
* Elektrische poorten en schuiven: Hans Cuypers, info@poortautomatisatie.be
* Automatisatie deuren: Aesa Abloy
* Elektrische sloten: Aesa Abloy
* Valbeveiliging: Migale, info@migale.be
* Glasvezel afwerking: A² Networks (wordt opgevuld door ICT)
* Kijk: DJ Networks(Nieuw-huis) (wordt opgevuld door TB)
* Kabeldozen: Telenet (wordt opgevuld door ICT)
* Branddetectie en centrale: Telenet (opgevold door ICT)
* Omroepinstallatie: Blue Moon (opgevold door ICT)


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Wat weetje van dataloggers?


Question: Wat weetje van dataloggers?


Question: Wat weetje van dataloggers?


Question: Wat weetje van dataloggers?

Issue: nu blijkt dat er ook een datacenter aangesloten gaat moeten worden.
In welke mate kan dat om met +-10% -> dit gaat meer algemeen moeten bekeken worden.
- Hier is logica van antwoord dat de neteheerders zowiezo moeten voldoen aan een maximale marge van +-10% van hun uitgangsspanning.
- Die norm is aangeleverd door Infrabel.
- Dit betekent dat elektrische apparatuur die in het belgische net gezet wordt, moet bestand zijn aan schommelingen van +-10% Artikel 10. Variaties in spanning en frequ


Question: Wat weetje van dataloggers?

3. Site: Flamingo Olen
3.1 Eendraadsschema3.2 Elektrische installaties:

- 2000 kVA / 3012.9 kWp fotovoltaïsche panelen
- X AC Laadpalen
- X Merk DC laadpalen XXkW
- Industriële BESS: 1 MW – 2 MWh LFP


Question: Wat weetje van dataloggers?

Materialen
REFERENTIENORMEN
| A.R.E.I. | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
|---|---|
| NBN C 15-364-523 | Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materiaal - Leidingen (1987). |
| NBN C 32 - reeks123/124-131/132-enz.enda | Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33 |
| Reeks NBN C 61 | Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke |
| NBN EN 60086-1 | Systemen van buizen


Question: Wat weetje van dataloggers?

### 1.2.1. Controleberekeningen
De aannemer zal voor uitvoering der werken volgende controleberekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever en het Ingenieursbureau:
- verlichtingsstudie
- verlichtingstudie noodverlichting;
- kabelberekening voor de kabels tussen verdeelpunt en hoofdverdeelbord;
- kabelberekening voor voedingen met groot vermogen (> 10 kW);
- berekening van de kortsluitstromen;
- berekening van de selectiviteit en filiatie;
- verdeling van het vermogen over de fasen;


Question: Wat weetje van dataloggers?

## 2.1 Verlichting
### 2.1.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen.

#### Gang/kantoor/vergaderzaal
Interalu zal de leverancier zijn van het klimaat plafond en er zal gewerkt worden met bijhorende inbouw verlichtingsarmaturen.

#### Inbouwplafondlampen sanitair/keuken
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.


Question: Wat weetje van dataloggers?

Vragen:
- Op de inplanting van Engie Vilvoorde zie ik geen Tis voor de TFOs?
  0 Dit is er wel bij Evonik
- Ik ontbreek DV3? Misschien enkel aan de kant Elia? Houd rekening met de DV en DL, zie doc Elia | Spanning (in kV) | Afstand d1 (in m) | Afstand DL (in m) | Afstand DV (in m) |
|---|---|---|---|
| AREI art. 28 | AREI art. 266 | AREI art. 266 |
| 380 | 6,10 | 2,50 | 4,50 |
| 220 | 4,50 | 1,60 | 3,60 |
| 150 | 3,80 | 1,20 | 3,20 |
| 70 | 3,00 | 0,75 | 1,75 |
| 36 | 2,66 | 0,38 | 1,38 |
| 30 |


Question: Wat weetje van dataloggers?

## Specs Ucc %: kortsluitvermogen. Hoe gaan we dit engineeren Mogelijke piste: checken wat Icc is van het barenstel van de leveranciers van MS OLTC Regelbereik OLTC = grote prijsimpact + timing (1jaar) - OLTC, online tap changer: o Hoe wordt beslist of dit nodig is? o Elia bepaalt? o Afweging maken of je instabiliteit van het net wilt riskeren. Visie OLTC:Elia geeft mee via de KAM dat hun TFOs op 70kV opereren binnen de +-10% en -10% van die nominale spanning. Verder vinden we ook in het standaa


Question: Wat weetje van dataloggers?

3.5.2.6. Meettoestellen
De meetcentrales bundelen in een behuizing van 96x96 op compacte wijze door middel van hoog ontwikkelde functies alle noodzakelijke meetwaarden voor het toezicht op een elektrische installatie. Een gemakkelijk leesbaar scherm laat het gelijktijdig toezicht van drie fasen en de nulleider toe. De toestellen bevatten standaard een Modbus RS-485 (ASCII & RTU) communicatiepoort en een ethernet aansluiting. De uitlezing kan gebeuren via uitlezing via webinterface.

Eigenschappe


Question: Wat weetje van dataloggers?

3.5.2.6. Meetcontrolller
De meetcentrales bundelen in een behuizing van 96x96 op compacte wijze door middel van hoog ontwikkelde functies alle noodzakelijke meetwaarden voor het toezicht op een elektrische installatie. Een gemakkelijk leesbaar scherm laat het gelijktijdig toezicht van drie fasen en de nulieder toe. De toestellen omvatten standaard een Modbus RS-485 (ASCII & RTU) communicatiepoort en een ethernet aansluiting. De uitlezing kan gebeuren via uitlezing via webinterface.
Eigenschappen


Question: Wat weetje van dataloggers?


Question: Wat weetje van dataloggers?

De contractant is vrij om de meest kostenefficiënte oplossing aan te bieden. De contractant vraagt binnen de offertefase de nodige info aan bij Iwell, en maakt op basis hiervan het overzicht per site van de uitwerking. Ten slotte kunnen idealiter de bestaande stroommetingen /Tis, reeds aanwezig in de monitoringcelborden hergebruikt worden. Dan moet dit wel zodanig uitgekabeerd worden dat er, in geval van onderhoud, de stroomkering voor de meting voor batterijen, onafhankelijk kan losgekoppeld wo


Question: Wat weetje van dataloggers?

Meting
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), prijs zit vervat in prijs van het laagspanningsbord. 2.4.3.1. Schakelklokken
* Astronomische schakelklok met weekprogramma
* Schakelklok met weekprogramma (automatische berekening van de zonsopgangs- en -ondergangstijden voor het hele jaar)
* Autonoom/onmeerbaar (s avonds AAN - 's morgens UIT of s avonds UIT - 's morgens AAN) of deactiverbaar
* Simulatie van de schakeltijden (berekende Astrotijden en geprogrammeerde AAN/UIT-schakelingen)
* 1 kan


Question: Wat weetje van dataloggers?

Na installatie en indienststelling zal de aannemer een voorstel tot onderhoudscontract uitwerken. Dit contract bevat een remote monitoring van de werking van het systeem.


Question: Wat weetje van dataloggers?

Metting
Aard van de overeenkomst: GP
Toepassing en specificaties
* Leveren, plaatsen, aansluiten, markeren van de kabels, onder te verdelen in
    * Kabel type communicatie TCP-IP, communicatie tussen de datalogger en site EMS
* De kabel wordt gerealiseerd tussen de omvormer van betreffende batterij enerzijds, en datarack met de gateway module anderzijds.
Keuring
Te voorzien in dienst name


Question: Wat weetje van dataloggers?


Question: Wat weetje van dataloggers?

Oktow. De limiet van de aanneming ligt dus tot op het voorzien van de meettoestellen. Eventuele switches
en inkoppeling op datanetwerk van het gebouw liggen buiten scope.

2.4.3.2. Multi-functionele paneel meter - rff

Omschrijving
De meetcentrales bundelen in een behuizing van 96x96 op compacte wijze door middel van hoog
ontwikkelde functies alle noodzakelijke meetwaarden voor het toezicht op een elektrische installatie. Een
gemakkelijke leesbaar scherm laat het gelijktijdig toezicht van drie f


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

Omschrijving
Voordat kan overgegaan worden tot oplevering van de installaties dient de aannemer de volledige installatie in dienst te stellen. Dit houdt in dat alle installaties moeten functioneren volgens de vereisten waarvoor ze ontworpen zijn. In het bijzonder wordt gedacht aan:
* de automatische branddetectie-installatie
* de verlichting en lichtbediening
* de veiligheidsverlichting
* databekabeling (koper en glasvezel)
* de nood-voeding voor veiligheids en kritische installaties
De aannemer


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

REFERENTIENORMEN

| Norm | Omschrijving |
|---|---|
| NBN 16 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1999) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouwverlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 60598 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN EN 60598-2-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2003) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2 : Bijzon


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?

De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdoosje bedraagt minimum 26 mm. waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, ... worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien. In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Welke cybersecurity-eisen gelden voor leveranciers van digitale producten of diensten onder de NIS2-wetgeving voor het project P-6212-POAB-Realisatie BESS Zeebrugge?


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

Issue: nu blijkt dat er ook een datacenter aangesloten gaat moeten worden.
In welke mate kan dat om met +-10% -> dit gaat meer algemeen moeten bekeken worden.
- Hier is logica van antwoord dat de neteheerders zowiezo moeten voldoen aan een maximale marge van +-10% van hun uitgangsspanning.
- Die norm is aangeleverd door Infrabel.
- Dit betekent dat elektrische apparatuur die in het belgische net gezet wordt, moet bestand zijn aan schommelingen van +-10% Artikel 10. Variaties in spanning en frequ


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

2.7.15. Type 11.1:
Meting
meeteenheid: per stuk, incl bevestigingsmateriaal
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties
LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimizing dirt and
accumulation of dust for maximum hygienic requirements. electronic ballast with LED converter, patented
Invisiclick for tool-less mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant
PMMA, temperature- and UV-res


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

3. Site: Flamingo Olen
3.1 Eendraadsschema3.2 Elektrische installaties:

- 2000 kVA / 3012.9 kWp fotovoltaïsche panelen
- X AC Laadpalen
- X Merk DC laadpalen XXkW
- Industriële BESS: 1 MW – 2 MWh LFP


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations

### 1.2.1. Controleberekeningen
De aannemer zal voor uitvoering der werken volgende controleberekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever en het Ingenieursbureau:
- verlichtingsstudie
- verlichtingstudie noodverlichting;
- kabelberekening voor de kabels tussen verdeelpunt en hoofdverdeelbord;
- kabelberekening voor voedingen met groot vermogen (> 10 kW);
- berekening van de kortsluitstromen;
- berekening van de selectiviteit en filiatie;
- verdeling van het vermogen over de fasen;


Question: Ik zoek meer informatie over dataloggers bij weerstations


Question: geef me de kostrpijs voor kabels

Voor de bekabeling kan in overleg gebruik gemaakt worden van de reeds voorziene kabelgoten. Indien bijkomend extra kabelgoten nodig zijn, of indien kabeldoorvoeren door wanden moeten geboord worden, dient dit steeds inbegrepen te zijn in de prijs van de bekabeling.


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels

Kabel met overleegte
Voor de coördinatiekasten groendienst en technische beheer worden kabels met overlegte voorzien die uit de vloer komen, deze worden daarna in de meubels verwerkt. De aannemer zal de kabels laten bovenkomen ter hoogte van het gezamelijke punt van de 4 burelen (groendienst) en verdeeld over de 2 gezamelijke punten van de 6 burelen (technisch beheer). Uitvoering
Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant,
Zwarte uitvoering zal gebruikt worden


Question: geef me de kostrpijs voor kabels


Question: geef me de kostrpijs voor kabels

3.11 Kabeldistributie & Data Telefonie
| Omschrijving | Type | Eenheid | Aantal | Prijs/eenheid | Totaalprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Data outlets | | | | | |
| Data outlets en 6-1 outlets F/UTP cat 6A | FH | lm | 20748 | 6,00 € | 124.488,00 € |
| Data outlets RJ-45 | | | | | |
| LSZH-bus trekpunt naar Datarack 3+3+4+4 | FH | lm | 80 | 12,00 € | 960,00 € |
| LSZH-bus trekpunt naar Datarack hoge dichtheid | FH | lm | 80 | 12,00 € | 960,00 € |
| LSZH-bus datatrack 0+1+1+2 naar Datarack hoge


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

Materialen
REFERENTIENORMEN
| A.R.E.I. | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
|---|---|
| NBN C 15-364-523 | Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materiaal - Leidingen (1987). |
| NBN C 32 - reeks123/124-131/132-enz.enda | Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33 |
| Reeks NBN C 61 | Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke |
| NBN EN 60086-1 | Systemen van buizen


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

## 2.1 Verlichting
### 2.1.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen.

#### Gang/kantoor/vergaderzaal
Interalu zal de leverancier zijn van het klimaat plafond en er zal gewerkt worden met bijhorende inbouw verlichtingsarmaturen.

#### Inbouwplafondlampen sanitair/keuken
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

Onderdelen voorzien Fluvus
Gedurende de levensduur van de cabine is Fluvius verantwoordelijk voor het onderhoud of de eventuele vervanging van deze. Meting
Meeteenheid: Globale Prijs (GP), inclusief alle onderdelen zoals beschreven, volledig klaar om te werken volgens de beschrijving.
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) ### 3.6.3. Telecontrole - nvt?
Beschrijving
Conform de netstudies zorg de contractant voor de realisatie van alle nodige werken op de site om het telecontrole


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

2.2.v Telecontrole
Het EMS moet compatibel zijn met het Fluvvus telecontrolesysteem dat op de site aanwezig is. Deze signalen krijgen absolute prioriteit boven andere aansturingssignalen en omvatten het beheer van zowel actief als reactief vermogen voor PV en batterij.


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

Delen van de opstelling door de aannemer te voorzien en door de uitbater gedurende de levensduur van de cabine te onderhouden en eventueel te vervangen:
5. De LS-telebeheerapparatuur met gemotoriseerde luscellen. Voor de gemotoriseerde HS-schakelapparatuur toegelaten op het distributienet van Fluvius, zie Synergrid voorschrift C2/117.
6. De buis met trekdraad voor de signaalkabels van de sensoren van de FSI gestuurd rond de oeverisolatoren.
7. Een draagplaat voor de meteropstelling. Deze is niet


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

Contact met Fluvius is kader van telecontrole tijdig te leggen gezien
lange doorlooptijden. Schema Ttbo metingen doorsturen. (HM) 5
MS
Impact stroomonderbreking. Ruben vraagt na wanneer een
stroomonderbreking van +/- 1 week voor het bouwverlof mogelijk is.
Alternatief: nieuwe kopcabine in parallel opbouwen en op 1 dag
interponeren en omwisselen.
Daar meldt scheiding kopcabine bij Fluvius (23/9 gebeurd). Update
planning doorgeven.
Omvormer is synergrid conform.
Kopcabine – vermogentabel offerte o


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

VOORZIENINGEN VOOR TELEBEHEER (FLUVIUS SMART GRID)
De luscellen (aankomst en vertrek) worden van motorisatie voorzien. Verder voorziet de aannemer de nodige uitrusting om de telebeheerkast van Fluvius te kunnen plaatsen. De telebeheerkast wordt standaard naast de luscellen van de HS-schakelapparatuur geplaatst. De kast zelf is 60 cm breed, 30 cm diep en 190 cm hoog. Langs de HS-schakelapparatuur wordt daarom minimaal 50 cm en bij voorkeur 60 cm vrije ruimte door de aannemer voorzien. Voor de tel


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

Voorzieningen voor telebeheer (Fluvius Smart Grid)
De luscellen (aankomst en vertrek) worden van motorisatie voorzien. Verder voorziet de aannemer de nodige uitrusting om de telebeheerkaart van Fluvius te kunnen plaatsen.
De telebeheerkaart wordt standaard naast de luscellen van de HS-schakelapparatuur geplaatst. De kast zelf is 30 cm breed, 50 cm diep en 100 cm hoog. Langs de HS-schakelapparatuur wordt daarom minimaal 50 cm, en bij voorkeur 60 cm vrije ruimte voor de aannemer voorzien. Voor de


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

### 2.2.2. Telebeheer – RFR
#### Omschrijving
Voorzieningen voor telebeheer (Fluvius Smart Grid) De luscellen (aankomst en vertrek) worden van motorisatie voorzien. Verder voorziet de aannemer de nodige uitrusting om de telebeheerkast van Fluvius te kunnen plaatsen. De telebeheerkast wordt standaard naast de luscellen van de HS-schakelapparatuur geplaatst. De kast zelf is 60 cm breed, 50 cm diep en 120 cm hoog. Langs de HS-schakelapparatuur wordt daarom minimaal 50 cm en bij voorkeur 60 cm vrije


Question: Geef me uitleg over telecontrole bij Fluvius. Wat houdt dit concreet in, welke componenten komen hier bij kijken en wanneer is dit nodig?

Delen van de opstelling door de aannemer te voorzien en door de uitbater gedurende de levensduur van de cabine te onderhouden en eventueel te vervangen:
5. De HS-schakelapparatuur met bijbehorende tussenellen. Voor de gemotoriseerde HS-schakelapparatuur toegelaten op het distributienet van Fluvius, zie Synergid voorschrift C2/117.
6. De buis met trekdraad voor de signaalkabels van de sensoren van de FSI gestuurd rond de stroomisolatoren.
7. Een draagplaat voor de meteropstelling. Deze is niet ve


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

## Specs Ucc %: kortsluitvermogen. Hoe gaan we dit engineeren Mogelijke piste: checken wat Icc is van het barenstel van de leveranciers van MS OLTC Regelbereik OLTC = grote prijsimpact + timing (1jaar) - OLTC, online tap changer: o Hoe wordt beslist of dit nodig is? o Elia bepaalt? o Afweging maken of je instabiliteit van het net wilt riskeren. Visie OLTC:Elia geeft mee via de KAM dat hun TFOs op 70kV opereren binnen de +-10% en -10% van die nominale spanning. Verder vinden we ook in het standaa


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

Vragen:
- Op de inplanting van Engie Vilvoorde zie ik geen Tis voor de TFOs?
  0 Dit is er wel bij Evonik
- Ik ontbreek DV3? Misschien enkel aan de kant Elia? Houd rekening met de DV en DL, zie doc Elia | Spanning (in kV) | Afstand d1 (in m) | Afstand DL (in m) | Afstand DV (in m) |
|---|---|---|---|
| AREI art. 28 | AREI art. 266 | AREI art. 266 |
| 380 | 6,10 | 2,50 | 4,50 |
| 220 | 4,50 | 1,60 | 3,60 |
| 150 | 3,80 | 1,20 | 3,20 |
| 70 | 3,00 | 0,75 | 1,75 |
| 36 | 2,66 | 0,38 | 1,38 |
| 30 |


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

Opdracht B11263 - Bouw en onderhoud van een batterijsysteem te Havengebied Zeebrugge, Zweedse Kaai


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

Toelichting aanvraag
Deze aanvraag betreft de installatie en netaansluiting van een batterijopslagsysteem op de site van Goodman Belgium in XX. Het batterijproject vormt een strategische uitbreiding van de energie-infrastructuur, met als doel de zelfconsumptie van de aanwezige/geplande PV-installaties te maximaliseren, de belastingpieken op de aansluiting te reduceren en de site voor te bereiden op deelname aan flexibiliteitsdiensten ten behoeve van het distributienet van Fluvius. De batterij za


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

Toelichting aanvraag

Dit document biedt aanvullende informatie over de aanvraag tot netstudie voor de installatie van een batterijopslagsysteem op de site van Heylen in Olen. Het doel van het project is in de eerste plaats om de batterij in te zetten om het elektriciteitsnet te ondersteunen a.d.h.v. de expliciete en impliciete flexibiliteitsmarkten. Daarnaast zal de batterij ook worden ingezet om de lokale zelfconsumptie van de PV-installatie te optimaliseren en verbruikspieken af te vlakken.


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

1.1 Situatieschets
Deze geluidsstudie heeft betrekking op de bouw van een nieuw batterijveld, inclusief bijhorende hoogspanningsinstallaties, gelegen langs de kruising van Hazopweg en de Van Land van Waaslaan, te 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, op een braakliggend terrein van de Port of Antwerp-Bruges. De installatie bestaan uit een hoogspanningsgebouw, zeven vermogen transformatoren elk verbonden met vier batterijcontainers. Het perceel is momenteel onbebouwd.


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

### 1.2.1. Controleberekeningen
De aannemer zal voor uitvoering der werken volgende controleberekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever en het Ingenieursbureau:
- verlichtingsstudie
- verlichtingstudie noodverlichting;
- kabelberekening voor de kabels tussen verdeelpunt en hoofdverdeelbord;
- kabelberekening voor voedingen met groot vermogen (> 10 kW);
- berekening van de kortsluitstromen;
- berekening van de selectiviteit en filiatie;
- verdeling van het vermogen over de fasen;


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

3. Site: Flamingo Olen
3.1 Eendraadsschema3.2 Elektrische installaties:

- 2000 kVA / 3012.9 kWp fotovoltaïsche panelen
- X AC Laadpalen
- X Merk DC laadpalen XXkW
- Industriële BESS: 1 MW – 2 MWh LFP


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

Issue: nu blijkt dat er ook een datacenter aangesloten gaat moeten worden.
In welke mate kan dat om met +-10% -> dit gaat meer algemeen moeten bekeken worden.
- Hier is logica van antwoord dat de neteheerders zowiezo moeten voldoen aan een maximale marge van +-10% van hun uitgangsspanning.
- Die norm is aangeleverd door Infrabel.
- Dit betekent dat elektrische apparatuur die in het belgische net gezet wordt, moet bestand zijn aan schommelingen van +-10% Artikel 10. Variaties in spanning en frequ


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

Omschrijving
Voordat kan overgegaan worden tot oplevering van de installaties dient de aannemer de volledige installatie in dienst te stellen. Dit houdt in dat alle installaties moeten functioneren volgens de vereisten waarvoor ze ontworpen zijn. In het bijzonder wordt gedacht aan:
* de automatische branddetectie-installatie
* de verlichting en lichtbediening
* de veiligheidsverlichting
* databekabeling (koper en glasvezel)
* de nood-voeding voor veiligheids en kritische installaties
De aannemer


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdoosje bedraagt minimum 26 mm. waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, ... worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien. In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

REFERENTIENORMEN

| Norm | Omschrijving |
|---|---|
| NBN 16 | Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001) |
| EN 60598 (1999) | Elektrische verlichtingstoestellen (1989) |
| NBN EN 60598-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouwverlichtingstoestellen (1990) |
| Reeks NBN 60598 | Verlichtingsarmaturen |
| NBN EN 60598-2-1 | Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2003) |
| NBN EN 60598-2-2 | Verlichtingsarmaturen - Deel 2 : Bijzon


Question: Zou je binnen project 5932 kunnen zoeken in de vergadersverslagen wat de afspraken waren over noodzaak voor hulpvoedingen voor BESS systemen?

Materialen
REFERENTIENORMEN
| A.R.E.I. | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
|---|---|
| NBN C 15-364-523 | Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materiaal - Leidingen (1987). |
| NBN C 32 - reeks123/124-131/132-enz.enda | Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33 |
| Reeks NBN C 61 | Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke |
| NBN EN 60086-1 | Systemen van buizen


Question: Ik zoek prijzen van  elektriciteirtscomponenten

Raming LIFTEN
Dossier 5341 - KMDA - JUB-complex
Datum: 05/07/2024 | Artikel | Omschrijving |
|---|---|
| 1. | ALGEMENE UITVOERINGSMODALITEITEN |
| 1.1. | Voorwerp van de aanneming - type van overeenkomst - inschrijvingsdossier |
| 1.2. | Uitvoeringsdossier |
| 1.3. | Werfcondities |
| 1.3.1. | Stockage van materialen |
| 1.3.2. | Levering van materialen |
| 1.3.3. | Verwijderen van afval |
| 1.4. | "As-Built"- Documenten |
| 1.5. | Oplevering van de werken |
| 1.6. | Scholing |
| 1.7. | Garantie


Question: Ik zoek prijzen van  elektriciteirtscomponenten


Question: Ik zoek prijzen van  elektriciteirtscomponenten


Question: Ik zoek prijzen van  elektriciteirtscomponenten

| Artikel | Omschrijving                                                              |
| :------ | :------------------------------------------------------------------------ |
| 1.      | ALGEMENE UITVOERINGSMODALITEITEN                                          |
| 1.1.    | Voorwerp van de aanneming - type van overeenkomst - inschrijving          |
| 1.2.    | Uitvoeringsdossier                                                        |
| 1.3.    | Werfcondities


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?

## 2.1 Verlichting
### 2.1.1 Verlichtingsarmaturen
Voorlopige selectie van verlichtingsarmaturen. Resultaten uit Dialux simulaties toe te voegen.

#### Gang/kantoor/vergaderzaal
Interalu zal de leverancier zijn van het klimaat plafond en er zal gewerkt worden met bijhorende inbouw verlichtingsarmaturen.

#### Inbouwplafondlampen sanitair/keuken
De inbouwplafondlampen worden ingewerkt in de 60 cm x 60 cm plafondtegels.


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?

2.3. HS klantencabine
2.3.1. Hoogspanningsmateriaal
Omschrijving
Naar aanleiding van de netstudies en afhankelijk van de bijkomende vraag voor afgenomen injectie vermogen of afnamevermogen, wordt per site bekeken of de relais in de algemene beveiligingscel van het correcte type is. Er moet op bepaalde sites overgeschakeld worden van een autonoom relais, naar een relais met hulpspanning. Meting
aard van de overeenkomst: GP Toepassing
- Zie matrix waar aangeduid staat op welke site deze aanpassing


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?

Toepassing
- Zie matrix waar aangeduid staat op welke site deze aanpassing moet gebeuren
- Relais met hulpvoeding te voorzien
  - Conform synergiegrid nota C2/112
- Levering, plaatsing, aansluiting en in dienst name van alle nodige materialen.
  - De opdrachtnemer maakt hierbij zelf de afweging of de relais in te bouwen is in de bestaande cellen, of dat er nieuw HS materieel dient aangeleverd te worden met deze relais ingebouwd.
- Inclusief de communicatie en afleveren van alle nodige technische


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?


Question: In kader van relaisbeveiligingen in middenspanningscellen, kun je verschil aangeven tussen een autonoom relais en een relais met hulpspanning, en me zeggen in welke gevallen waar ik voor moet kiezen?

2.4.4. Stroombeveiliging

Omschrijving
Het betreft de stroombeveiliging van de verdeelkringen d.m.v. differentieelschakelaars, automatische zekeringen en hun toebehoren. Er wordt tevens een overspanningsbeveiliging voorzien ter bescherming van het laagspanningsgedeelte en data gedeelte. In geval dat het gebouw hoger is dan 20 m, moet er bliksembeveiliging voorzien worden. De werken omvatten het leveren en plaatsen van kalibreerelementen en overeenkomstige automatische schakelaars in de verdeelbo